question,A,B,C,D,answer,llm_answer,is_right
下列关于火灾自动报警系统通讯常见故障的排除方法叙述，错误的是____。,更换设备，使设备供电正常，关闭报警控制器,检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯线路，若存在开路、短路、接地接触不良等故障，更换线路,检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯板，若存在故障，维修或更换通讯板,若因为探测器或模块等设备造成通讯故障，更换或维修相应设备,A,A,1
两座多层建筑，其防火间距可以按规定减少25%的条件是相邻两面外墙均为不燃性墙体，且无外露的可燃性屋檐，每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设，同时门、窗、洞口面积之和各不大于该外墙面积的____。,4%,5%,6%,8%,B,D,0
下列情况灭火器及灭火器箱质量保证文件检查判定为不合格的是____。,每具灭火器及其挂钩、托架等附件，灭火器箱，发光指示标志均有对应的出厂合格证,到场灭火器箱、灭火器及其配件的类型、规格、数量，以及灭火器的灭火级别等，与经消防设计审核、备案检查合格的建设工程消防设计文件要求一致,到场灭火器、灭火器箱的外观、标志、规格型号、结构部件、材料、性能参数等与其型式检验报告相一致，生产厂名及其厂址不一致,每具灭火器及其附件均有使用说明书，其内容包括灭火器及其附件安装、操作和维护保养的说明、警告和提示；并有灭火器维修、再充装时阅读生产厂家维修手册的提示,C,A,0
消防负荷指消防用电设备，根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度，分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。以下应按一级负荷供电的场所是____。,某建筑高度为46m的谷物加工房,某建筑高度为55m的住宅建筑,某室外消防用水量大于30L/s的厂房,某座位数为3500个的体育馆,B,A,0
某仓库巡视员在夜晚例行检查时，发现气体灭火控制器发出声光报警信号并处于延时阶段，经检测此信号为误报信号，那么该巡视员需采取____使系统停止灭火。,自动控制方式,手动控制方式,应急机械启动工作方式,紧急启动/停止工作方式,D,D,1
泵房内管道管外底距地面的距离，当管径DN≤150mm时，不应小于____；当管径DN≥200mm时，不应小于____。,0.20m；0.25m,0.30m；0.35m,0.20m；0.30m,0.15m；0.25m,A,A,1
下列有关消防水泵接合器安装说法中，错误的是____。,墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为1.1m,组装时消防水泵接合器的安装，应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统,消防水泵接合器接口距离室外消火栓或消防水池的距离宜为15～40m,A,A,1
某应急避难场所安装消防应急照明和疏散指示系统等消防设施，对于面积大于____的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置。,1000m^2,2000m^2,2500m^2,3000m^2,B,C,0
某消防设施检测机构对建筑内火灾自动报警系统进行检测时，对手动火灾报警按钮进行检查。根据现行国家消防技术标准，关于手动火灾报警按钮安装的做法，下列选项中不符合规范要求的是____。,墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度为1.5m,手动火灾报警按钮的连接导线的余量为150mm,墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度为1.3m,手动火灾报警按钮的连接导线的余量为100mm,D,A,0
厂房内设置甲、乙类中间仓库时，其储量不宜超过____的需要量。,一天,两天,一夜,一昼夜,D,C,0
总建筑面积大于20000m^2的地下或半地下商业营业厅，应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于____h的楼板分隔为多个建筑面积不大于____m^2的区域。,1.0，10000,1.5，15000,2.0，20000,2.5，25000,C,D,0
下列不属于报警受理系统软件检查内容的是____。,用户信息传输装置模拟手动报警信息，经报警受理系统受理确认以后，检查火警信息终端能否接收、显示、记录及查询监控中心报警受理系统发送的火灾报警信息,用户信息传输装置模拟报警，检查报警受理系统能否对火灾报警信息进行确认和记录归档,用户信息传输装置模拟报警，检查报警受理系统能否接收、显示、记录及查询用户信息传输装置发送的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息,用户信息传输装置模拟手动报警信息，检查报警受理系统能否将信息上报至火警信息终端,A,A,1
在火焰中被燃烧，一定时间内仍能正常运行的电缆是____。,一般阻燃电缆,低烟低卤阻燃电缆,无卤阻燃电缆,耐火电缆,D,C,0
其他气体灭火系统设计中，同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时，必须能同时启动，其动作响应时差不得大于____s。,1,2,15,30,B,C,0
下列有关室外消火栓的说法，不正确的是____。,建筑室外消火栓的保护半径不应大于150m,工艺装置区采用高压消防给水系统，其周围应设置室外消火栓，消火栓的间距不应大于60m,停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m,距甲类液体固定顶储罐罐壁20m范围内的室外消火栓，不应计算在该罐可使用的数量内,D,A,0
根据使用场所不同，闭式细水雾灭火系统可以分为____种形式。,2,3,4,5,B,C,0
易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方，并宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的____。,上风侧,下风侧,侧风向,下风或侧风向,A,C,0
下列设施中，不属于消防车取水用的设施是____。,市政消火栓,水泵接合器,消防水池取水口,消防水鹤,B,C,0
最小点火能量是指每一种气体爆炸混合物，其起爆所需的____点火能量。,最小,最大,最少,最多,A,C,0
下列关于电子信息机房灭火系统的设置说法不正确的是____。,A级信息机房的主机房应设置洁净气体灭火系统,B级信息机房的主机房，以及A级和B级机房中的变配电、不间断电源系统和电池室，除了可设置洁净气体灭火系统，也可设置高压细水雾灭火系统,C级信息机房及其他区域，可设置高压细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统，自动喷水灭火系统宜采用湿式自动喷水灭火系统,凡设置固定灭火系统及火灾探测器的计算机房，其吊顶的上、下级活动地板下，均应设置探测器和喷嘴,C,C,1
一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶，其屋面的耐火等级分别不应低于____和____。,1.00h，1.00h,1.50h，1.50h,1.50h，1.00h,1.00h，2.00h,C,C,1
系统的周期性检查维护中，每季度至少进行一次检查与维护的是____。,喷头完好情况,报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试,电磁阀启动测试,水泵接合器通水加压测试,B,A,0
关于爆炸极限在消防上的应用，下列说法错误的是____。,爆炸极限是评定可燃气体火灾危险性大小的依据,爆炸范围越大，下限越低，火灾危险性就越大,根据爆炸极限可以确定建筑物耐火等级、层数、安全疏散距离等,生产、储存爆炸下限＞10%的可燃气体，应选用隔爆型防爆电气设备,D,A,0
某学校为落实消防安全教育工作，针对不同年龄段的学生分批开展消防安全宣传工作。在各级各类学校开展的消防安全工作中，每名学生在校期间参加消防安全志愿活动应不少于____。,4h,6h,8h,12h,A,C,0
某大型厂房施工现场，在用电防火方面的下列做法中，符合现行国家标准要求的是____。,堆放的可燃物，距配电屏1.8m,产生粉尘的作业区距配电屏6m,普通灯具与易燃物的距离为0.2m,碘钨灯具与易燃物的距离为0.4m,B,A,0
下列几种常见的易燃或可燃液体中，火灾危险性最大的是____。,甲醇,酒精,丙酮,苯,C,C,1
某单位对自动喷水灭火系统的报警阀密封性进行测试时，做法正确的是____。,试验压力为3.0MPa，保压时间不少于3min,试验压力为3.0MPa，保压时间不少于5min,试验压力为额定工作压力2倍的静水压力，保压时间不少于5min,试验压力为额定工作压力2倍的静水压力，保压时间不少于3min,C,A,0
火灾自动报警系统对火灾声光警报器进行调试，逐一将火灾声光警报器与火灾报警控制器相连，接通电源。操作火灾报警控制器使火灾声光警报器启动，火灾声光警报器的光信号在100～500lx环境光线下____m处应清晰可见。,15,25,35,45,B,C,0
某商场储存间储存有樟脑、松香、植物食用油和泡沫塑料等物品，则该储存间的火灾危险性应为____。,甲类,乙类,丙类,丁类,B,C,0
火灾自动报警系统可燃气体探测器，撤去可燃气体，探测器应在____内恢复到正常监视状态。,60s,80s,100s,120s,A,C,0
消防控制室实行每日24h专人值班制度，每班不少于____，值班人员持有规定的消防专业技能鉴定证书。,1人,2人,3人,4人,B,C,0
-,-,-,-,-,文件 fire_engineer_val.csv 的正确率: 25.81%,-,-
