id,question,A,B,C,D,answer,explanation
0,通过110(66)kV及以上电压等级接入电网的光伏发电站应配备故障录波设备，该设备应具有足够的记录通道并能够记录____的情况，并配备至电网调度机构的数据传输通道。,故障前5s到故障后60s,故障前10s到故障后60s,故障前5s到故障后120s,故障前10s到故障后120s,B,1. 根据电力行业标准《光伏发电接入电力系统技术规定》的要求，故障录波设备应该能够记录故障前10s到故障后60s的情况。
1,各配电柜上设备装设高度横向应整齐一致，避免在配电柜后装设继电器。各配电柜上信号继电器宜集中布置，安装水平高度应一致，其安装中心线离地面不宜低于____。,700mm,600mm,500mm,400mm,B,1. 根据变配电所控制屏(屏台)及继电器屏的屏面布置要求，各屏上信号继电器宜集中布置，安装水平高度应一致。信号继电器在屏面上安装中心线离地面不宜低于600mm。
2,在低压配电系统中，SELV特低电压回路的导体接地应采用下列选项中的____。,不接地,接地,经低阻抗接地,经高阻抗接地,A,1. 根据《建筑物电气装置第4-41部分：安全防护-电击防护》可知，SELV回路的带电部分与地间应具有基本绝缘。
3,校验电气设备的动稳定性时，应采用安装处三相短路电流冲击值，当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流____时，应计入电动机反馈电流的影响。,1%,3%,5%,7%,A,1. 当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时，应计入电动机反馈电流的影响。
4,电力电子变流装置按变流种类可分为____。,电动机、电源装置和控制装置3部分,汞弧整流器装置、普通晶闸管装置和新型自关断器件装置,母线供电装置、机组变流装置及电力电子变流装置3大类,整流装置、交流调压装置、变频装置3部分,D,1. 根据变流种类的不同，电力电子变流装置可以分为整流装置、交流调压装置、变频装置3部分。
