id,question,A,B,C,D
0,不对称运行时负序电流在气隙中产生反转的旋转磁场，使转子带来了额外的损耗，造成转子温度____。,升高,降低,不变,先升高后降低
1,35～110kV电压等级，单母线接线，当采用软母线配普通双柱式隔离开关时，屋外敞开式配电装置应采用____。,单列式布置,双列式布置,中型布置,双层布置
2,变压器容量为4MVA，基准容量为200MVA，UB=UN，Us%=5.5，则其电抗标幺值为____,2.75,0.36,0.03,0.27
3,设有网络设备柜时，弱电间面积不宜小于____，如覆盖的信息点超过____个时，应适当增加面积。,5m2，100,5m2，200,20m2，100,20m2，200
4,变压器短路试验，电抗标幺值低压侧为16，折算到高压侧为____,16,1600,0.16,1.6
5,杆塔上两根避雷线间的距离不应超过导线与避雷线间垂直距离的____。,10倍,5倍,3倍,2倍
6,当风电场的并网电压为110kV及其以下时，风电场并网点电压的正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的____。,10%,15%,20%,30%
7,风电场应结合监控系统的稳定性及通信速率综合考虑集中监控主机及数据库的配置，每个监控主机监控的环路不宜多于____个，监控的风电机组总台数不宜超过____台。,5，40,7，50,10，50,12，40
8,在应急电源系统中，为确保对特别重要负荷的供电，____将其他负荷接入应急供电系统。,严禁,可以,必须,允许
9,风电场35kV集电线路或电缆单相接地电容电流大于____，应在变电站装设消弧线圈。,7A,10A,15A,30A
10,变电所的3～20kY屋外支柱绝缘子和穿墙套管可采用____电压的产品。,同级,高一级,高二级,高三级
11,不带隔离变压器型逆变器的转换效率最大值应不低于____，带隔离变压器型逆变器装换效率最大值应不低于____。,96%、95%,97%、94%,98%、95%,96% 、94%
12,某变压器变为110±2×2.5%/11kV，分接头实际接于-2.5%档，其额定变比为____,110/10,110/11,110(1-2.5%)/11,110(1+2.5%)/11
13,当电流互感器用于测量时，其一次额定电流应尽量选择得比回路中正常工作电流大____左右，以保证测量仪表的最佳工作。,1月2日,1月3日,1月4日,1月5日
14,根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116—1998，消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备，当采用总线编码模块控制时，还应在消防控制室设置____装置。,程序控制,手动直接控制,编码控制,数字控制
15,高风险防护对象的风险等级分为____。,四级,三级,二级,一级
16,一级负荷的自备应急电源在允许中断供电时间为____以上时，可选用快速自启动柴油发电机组。,15s,20s,25s,30s
17,对于无远距离供电的电缆线路，电缆芯线上的纵电动势允许值为____(UDtl为电缆直流试验电压，UAt为电缆交流试验电压)。,0.6UDtl，0.85UAt,0.85UDtl，0.6UAt,0.85UDtl，0.85UAt,0.6UDit，0.6UAt
18,330kV送电线路通过果树、经济作物林或城市灌木林不应砍伐出通道，其跨越最小垂直距离不应小于____。,3.5m,3.0m,4.0m,4.5m
19,在220kV长距离输电线路通道上，加装串联补偿电容器的作用是____。,提高线路的自然输送功率,提高系统电压稳定水平,提高系统暂态稳定水平,抑制系统的同步谐振
20,环网中功率的自然分布是____,与电阻成正比分布,与电抗成正比分布,与阻抗成正比分布,与阻抗成反比分布
21,与架空线路相联结的长度超过____的电缆，应在其两端装设阀式避雷器或保护间隙。,20m,35m,40m,50m
22,可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所，不宜选择____。,光电感烟探测器,感温探测器,编码感烟探测器,离子感烟探测器
23,变电站内装设的容性无功补偿容量一般应为变压器容量的____。,5%～10%,10%～15%,20%～30%,30%～40%
24,某台三相四极的感应电动机运行在额定状态，nN=1450r/min，转子电阻实际值R2=0.1Ω．在负载转矩不变的情况下，当转子串入1.5Ω的电阻后，电机的转速为____,708r/min,798.6r/min,820.5r/min,1020.5r/min
25,电力系统没计中，系统的事故备用容量不得低于系统最大发电负荷的____。,2%～5%,8%～10%,8%～10%，且不少于最大一台单机容量,15%
26,高压断路器额定开断电流是指断路器的____,最大负荷电流,故障点三相短路最大瞬时电流值,最大有效值,故障点三相短路非周期分量
27,YNy接线的双绕组变压器的零序互感阻抗为有限值，则其结构为____,三相四柱式变压器,三个单相的组式变压器,外壳式变压器,三相三柱式变压器
28,绕线转子异步电动机转子回路中串入频敏变阻器时，下列在反接制动过程中特性的描述中，不正确的是____。,当电动机反接时，频敏变阻器的等效阻抗最小,频敏变阻器适用于反接制动和需要频繁正转、反转工作的机械,在反接制动的过程中，频敏变阻器的等效阻抗始终随转子电流频率的减小而减小,在反接制动的过程中，频敏变阻器使电动机在反接过程中转矩亦接近恒定
29,球形电容器的内半径R1=5cm，外半径R2=10cm．若介质的电导率γ=10-10S/m，则该球形电容器的漏电导为____,2×10-10S,1.5×10-10S,1.26×10-10S,1.0×10-10S
30,对于10kV供电的用户的变电所的主线多采用____接线方式供电．,双母线,线路变压器组双母线,单母线,桥式
31,并联同步发电机机端发生三相短路时，短路电流中包含的分量为____,基频周期分量、非周期分量、倍频分量,基频周期分量、非周期分量,基频周期分量、倍频分量,非周期分量、倍频分量
32,某500kV直流架空送电线路下方地面最大离子电流密度不应超过____。,80nA/m2,90nA/m2,100nA/m2,120nA/m2
33,网络的输电容量必须满足各种正常运行方式并兼顾事故运行方式的需要。事故运行方式是在正常运行方式的基础上，综合考虑线路、变压器等设备的____故障。,双重,单一,多重,重复
34,对电力系统故障期间没有脱网的光伏电站，其有功功率在故障清除后应快速恢复，自故障清除时刻开始，以至少每秒____的功率变化率恢复至正常发电状态。,15%额定功率,20%额定功率,25%额定功率,30%额定功率
35,内部过电压一般可达____，可以依靠绝缘配合而得到解决．,108V,0.5kV,10kV,系统正常运行时额定电压的3～3.5倍
36,100℃以上高温环境，宜采用____。,乙丙橡皮绝缘电缆,矿物绝缘电缆,普通交联聚乙烯电缆,聚氯乙烯绝缘电缆
37,一般室内电话电缆宜采用带色谱和铝塑综合护套结构的HYA系列____直径全塑电话电缆。,0.9mm,0.5mm,0.4mm,0.3mm
38,连接在电力系统上的一切用电设备所消耗功率称为电力系统的____,发电负荷,线路损失负荷,用电负荷,综合负荷
39,连接建筑组合灯具时，回路电流不宜超过25A，所接光源数不宜超过____个。,60,30,40,20
40,若电路中L=4H，C=25pF时恰好有XL=XC，则此时频率f为____,15.92kHZ,16kHz,24kHz,36kHz
41,火灾应急广播与公共广播合用时，应设置火灾应急广播备用扩音机，其容量不应小于火灾时需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的____。,1倍,1.5倍,2倍,2.5倍
42,输电线路停电的操作步骤是____,首先拉开断路器，再拉开线路隔离开关，最后拉开母线隔离开关,首先拉开断路器，再拉开母线隔离开关，最后拉开线路隔离开关,首先拉开线路隔离开关，再拉开母线隔离开关，最后拉开断路器,首先拉开母线隔离开关，再拉开线路隔离开关，最后拉开断路器
43,一平面简谐波在弹性媒质中传播，在某一瞬时，某质元正处于其平衡位置，此时它的____。,动能为零，势能最大,动能为零，势能为零,动能最大，势能最大,动能最大，势能为零
44,直埋敷设于非冻土地区时，电缆外皮至地下构筑物基础，不得小于____。,0.2m,0.5m,0.3m,1m
45,变电所的型式应根据____的分布情况和周围环境情况确定。,工厂,用电负荷,发电厂,居民区
46,高压隔离开关参数选择在正常工作条件时需要____。,电压、电流、频率、机械荷载,分合小电流、旁路电流和母线环流,对地和断口间的绝缘水平、泄漏比距,动稳定电流、热稳定电流和持续时间
47,一类高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志等消防用电，应按____要求供电。,一级负荷,一级负荷中特别重要的负荷,二级负荷,三级负荷
48,500kV送电线路在跨越电力线时，下列说法正确的是____。,跨越电力线杆和跨越电力线档距中央的间隙要求一样,跨越电力线杆顶的间隙要大于跨越电力线档距中央的间隙,跨越电力线杆顶的间隙要小于跨越电力线档距中央的间隙,跨越有地线电力线的间隙要小于跨越无地线电力线的间隙
49,一单缝宽度a=1×10 -4 m，透镜焦距为f=0.5m，若用λ=400nm的单色平行光垂直入射，中央明纹的宽度为____。,2×10-3m,2×10-4m,4×10-4m,4×10-3m
50,在正常工作条件下，电击防护中利用遮拦和外护物的完全防护，要求人能触及到的各种电压等级的导体或导电部分的距离必须大于____范围。,防护,可靠,伸臂,身高
51,在等电位联结的分类中，将导电部分间用导体直接连通，使其电位相等或接近的方法称为____。,总等电位联结,局部等电位联结,辅助等电位联结,分等电位联结
52,数字信号和模拟信号的不同之处是____,数字信号在大小上不连续，时间上连续，而模拟信号相反,数字信号在大小上连续，时间上不连续，而模拟信号相反,数字信号在大小和时间上均不连续，而模拟信号相反,数字信号在大小和时间上均连续，而模拟信号相反
53,设置在顶棚下方的空气管式线型差温探测器，相邻管路之间的水平距离不宜大于____。,1m,3m,5m,7m
54,电动机频繁启动时，配电母线上的电压不宜低于额定电压的____。,60%,70%,80%,90%
55,风电场机组升压变压器，对于容量在____及以上油浸式变压器，宜装设瓦斯保护，轻瓦斯动作于发信，重瓦斯动作于跳闸。,0.5MVA,0.8MVA,1MVA,1.5MVA
56,对于机械波而言，下面说法正确的是____。,质元处于平衡位置时，其动能最大，势能为零,质元处于平衡位置时，其动能为零，势能最大,质元处于波谷处时，动能为零，势能最大,质元处于波峰处时，动能与势能均为零
57,____静电电容器出线回路，应测量三相交流电流。,3～10kV,3～6kV,4～8kV,4～12kV
58,公共显示装置中，显示屏的对比度是____。,信息元亮度与背景亮度之比,背景照度与信息元照度之比,信息元照度与背景照度之比,背景亮度与信息元亮度之比
59,波长为λ=550nm($1nm=10^{-9}$m)的单色光垂直入射到光栅常数$d=2×10^{-4}$ cm的平面衍射光栅上，可观察到的光谱线的最大级次为____。,2,3,4,5
60,探测器宜水平安装，当倾斜安装时，倾斜角不应大于____。,15°,30°,45°,60°
61,公共建筑的工作房间和工业建筑作业区域内的一般照明度、均匀度，不应小于____，而作业面邻近周围的照度、均匀度不应小于____。,0.7，0.5,0.5，0.7,0.7，0.6,0.6，0.7
62,小型光伏发电站输出有功功率大于其额定功率的50%时，功率因数不应小于____。,0.95(超前或滞后),0.95,0.9,0.98(超前或滞后)
63,关于电力系统的无功平衡和补偿问题，以下____是错误的。,500kV电网的线路充电功率，应通过装设低压并联电抗器予以全部补偿,规划电网动态无功备用容量时，应计及发电机失磁带来的无功缺额,变电站无功补偿设备首选静态无功补偿装置或调相机,发电机应装设自动励磁装置并投入运行
64,风电场应当在并网运行后____个月内向电网调度部门提供有关风电场运行特性的测试报告。,1,3,6,12
65,在真空中，可见光的波长范围是____。,400～760nm,400～760mm,400～760cm,400～760m
66,某220kV送电线路导线采用双分裂导线，导线的直径为21.6mm，档距为180m，采用半档防振法，下列有关防振锤数量与位置正确的说法是____。,每档两端各安装一个防振锤,每档仅一端安装一个防振锤,每档仅最大弧垂处安装一个防振锤,每档仅一端和最大弧垂处各安装一个防振锤
67,某地区220kV电网的最大有功负荷1250MW，电网最大自然无功负荷系数为1.25kvar/kW，本网发电机的无功功率为800Mvar，主网和邻网输入的无功功率为80Mvar，线路和电缆的充电功率为100Mvar。该电网需补偿的容性无功补偿设备总容量及补偿度分别为____。,817Mvar，65%,600Mvar，48%,800Mvar，64%,1500Mvar，120%
68,当光伏发电系统额定电流与并网点的三相短路电流之比高于____时，应进行无功补偿和电能质量专题研究。,5%,10%,15%,20%
69,目前我国的电力网络的额定电压主要有____,3.15kV，6.3kV，10.5kV，35kV，110kV，220kV，500kV,3.15kV，6.3kV，10.5kV，35kV，116kV，300kV，500kV,3kV，6kV，10kV，35kV，110kV，220kV，500kV,3kV，6kV，10kV，37kV，110kV，220kV，300kV
70,金属卤化物灯、高压钠灯、荧光高压汞灯用普通电感镇流器时加____。,14%～16%,14%～26%,12%～16%,12%～26%
71,建筑照明作业面邻近周围(指作业面以外0.5m范围内)的照度可以比作业面照度降低一级，当作业面照度大于7501x时，邻近周围的照度不应小于____。,4001x,5001x,6001x,7001x
72,对一级负荷，多由____独立电源供电，以保证供电的连续性。,1个,2个,3个,4个
73,山区输电线路的基本风速，如无可靠资料，应按附近平原地区的统计值提高____。,5%,10%,15%,20%
74,用带接地故障保护的断路器时，分____方式。,桥式差电流保护和剩余电流保护,零序电流保护、桥式差电流保护和剩余电流保护,零序电流保护和剩余电流保护,零序电流保护和桥式差电流保护
75,下列输电线路对电信线路的影响及防护基本术语中，____是正确的。,磁影响：由输电线路和大地中的电流通过电容耦合对电信线路产生的影响,电影响：由输电线路的电压通过电感耦合对电信线路产生的影响,磁感应纵电动势：输电线路和大地中的电流由感性耦合在电信线路上任意两点间感应的电位差,磁感应对地电压：输电线路和大地中的电流在电信线路上任意两点间感应的电位差
76,110kV电器户外晴天无线电干扰电压不应大于____。,500μV,1000μV,2000μV,2500μV
77,一台他励直流电动机的数据为：PN=12kW，UN=220V，nN=1340r/min，IN=62A，电枢回路电阻Ra=0.25Ω，电机以额定运行状态吊起重物后，采用能耗制动方法停车．若要求起始制动转矩为2TN，则在电枢电路中应串入____电阻．,1.65Ω,1.4Ω,1.24Ω,1.12Ω
78,下列说法中不正确的是____,模数转换的步骤可以分为采样、保持、量化和编码等四个过程,采样是将连续变化的电压变成离散电压,A/D转换器的分辨率越高，转换精度也越高,逐次比较型A/D转换器的速度比并行A/D转换器的速度高
79,光伏电站动态无功响应时间为____。,≤5ms,≤10ms,≤20ms,≤30ms
80,同一配电室内并列的两段母线，当任一段母线有____负荷时，母线分段处应放防火隔段措施。,一级,二级,三级,特级
81,某台他励直流电动机的数据为：PN=17kW，UN=220V，nN=3000r/min，IN=90A，电枢回路电阻Ra=0.15Ω，励磁回路电阻Rf=182Ω，该电动机的额定输出转矩为____,62.26N·m,58.63N·m,54.12N·m,51.09N·m
82,水、火电联合运行电力系统，一般选择____代表设计水文年来进行电力电量平衡。,特枯水年和设计平水年,设计枯水年和设计丰水年,设计枯水年和设计平水年,特枯水年和设计丰水年
83,当屋顶有热屏障时，安装高度大于10且小于等于12，屋顶坡度为15°时，感烟探测器下表面至平顶棚或平屋顶的距离最大是____。,350mm,300mm,250mm,200mm
84,若在迈克尔逊干涉仪的可动反射镜M移动0.620mm过程中，观察到干涉条纹移动了2300条，则所用光的波长为____nm。,269,539,2690,5390
85,干线子系统对数据应用可采用光缆、超五类或六类对绞电缆，电缆的长度不应超过____。,60m,80m,90m,110m
86,光伏发电站短期功率预测应能预测次日零时起至未来____的光伏发电站输出功率，时间分辨率为____。,48h，5min,72h，15min,72h，10min,4811，15min
87,弱电机房各个机房宜采用联合接地方式，接地电阻值应小于____。,1Ω,3Ω,5Ω,7Ω
88,当光伏发电系统并网点电压在____标称电压之间时，光伏发电系统应能正常运行。,90%～110%,95%～110%,90%～105%,95%～105%
89,逆变器启动运行时，输出功率从启动至额定值的变化速率可根据电网的具体情况进行设定且最大不超过____kW/s，或者逆变器输出电流从启动至额定值的过程中电流最大值不超过逆变器额定值的110%。,30,50,55,20
90,当导线温度为400C，同级电压线路相互交叉或与较低电压线路通信线路交叉时，系统标称电压3～10kV，两交叉线路导线间的垂直距离不得小于____。,1m,2m,3m,4m
91,可防止故障电流从人或家畜的身体通过的防护为____。,无防护,距离防护,直接接触防护,间接接触防护
92,风电场单回集电线路输送容量不宜超过____。,15MW,20MW,25MW,30MW
93,一束波长为九的单色光分别在空气中和在玻璃中传播，则在相同的时间内____。,传播的路程相等，走过的光程相等,传播的路程相等，走过的光程不相等,传播的路程不相等，走过的光程相等,传播的路程不相等，走过的光程不相等
94,当采用接闪器保护建筑物、封闭气罐时，其外表面的____爆炸危险环境可不在滚球法确定的保护范围内。,0区,1区,2区,3区
95,水电比重大的电力系统进行电力电量平衡时，应对____进行电力平衡，对____进行电量平衡。,枯水年，平水年,特枯水年，平水年,枯水年，丰水年,特枯水年，丰水年
96,风电场接入主变压器、母线保护的电流互感器变比差不宜大于____。,2倍,3倍,4倍,5倍
97,音乐扩声时，功放设备平均声压级计算的电功率的储备量一般要求为____以上。,3倍,2.5倍,8倍,10倍
98,一束自然光从空气射向一块平板玻璃，设入射角等于布儒斯特角，则反射光为____。,自然光,部分偏振光,完全偏振光,圆偏振光
99,某500kV架空线路为使用悬垂绝缘子的杆塔，水平线间距11m，一般情况下档距宜为____。,550m,600m,650m,700m
100,风电机组升压变压器距风机塔筒中心距离宜为____。,10m～15m,15m～20m,20m～25m,25m～30m
101,非开阔地区500m以下档距，导地线平均运行应力小于拉断应力的____，可不加装防振措施。,18%,20%,23%,25%
102,$P_1$ 和$P_2$ 为两个偏振化方向相互垂直的两个平行放置的偏振片，光强为$I_0$ 的自然光垂直入射在第一个偏振片$P_1$ 上，则透过$P_1$ 和$P_2$ 的光强分别为____。,$I_0/2$和0,0和$I_0/2$,$I_0$和$I_0$,$I_0/2$和$I_0/2$
103,采用变频调速后，启动电流小，低压电动机功率可扩展至800～1000kW，500kW以下用____的电动机和变频器。,110V,220V,380V,400V
104,在单缝夫琅和费衍射实验中，屏上第三级明纹对应的缝间的波振面，可划分为半波带数目为____个。,4个半波带，明纹,4个半波带，暗纹,5个半波带，明纹,5个半波带，暗纹
105,高压熔断器熔管的额定电流应____熔体的额定电流。,不小于,不大于,等于,约等于
106,高层主体建筑内____设置装有可燃油的电气设备的变配电所。,不宜,宜,不可,必须
107,对范围I，110kV开断架空线路空载线路分闸过电压不超过3p．u．，开断电缆线路可能超过____。,3p．u．,4p．u．,5p．u．,6p．u．
108,某企业电网系统最大发电机负荷为26900MW，最大发电机组为660MW，系统总备用容量和事故备用容量应为____。,4035MW，660MW,5380MW，660MW,5380MW，2152MW,4035MW，2152MW
109,10kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的____。,±5%,±10%,±15%,±20%
110,尖峰电流是指单台或多台用电设备持续时间为____的最大负荷电流。,1s,2s,3s,4s
111,500kV输电线路跨越通航河流，导线至五年一遇洪水位/最高航行水位的最高船桅顶的最小距离为____。,6/3m,7/4m,8/5m,9.5/6m
112,配电范围不大、总用电负荷也不大的企业，配电电压一般采用____。,10kY,30kY,50kV,70kV
113,当风电场的并网电压为220kV及其以上时，正常运行时风电场并网点电压的允许偏差为额定电压的____。,-10%～+10%,-5%～+5%,-5%～+10%,-3%～+7%
114,当监视用摄像机必须逆光安装时，应当____。,提高监视区域的对比度,提高监视区域的照度,降低监视区域的对比度,降低监视区域的照度
115,光伏发电系统母线____专用母线保护，发生故障时可由母线有源连接元件的保护切除故障。,宜设置,应设置,可不设,不应设置
116,企业变电所的中央事故与预告信号一般采用____的信号装置。,事故音响,闪光装置,重复动作,信号继电器
117,风力发电机组每次频率低于49.5Hz时，要求机组能____。,连续运行,逐步退出运行,根据电网调度部门的指令限功率运行,至少运行10min
118,一台汽轮发电机并于无穷大电网，其额定容量为SN=31.25MVA，UN=10.5kV，cosφN=0.85(滞后)，XC=7Ω，Y接法．发电机额定运行时的过载能力kM=1.8，则其空载电动势E0为(定子电阻忽略不计)____,18.4kV,16.6kV,14.8kV,10.625kV
119,频率为4Hz沿X轴正向传播的简谐波，波线上有两点a和b，若他们开始振动的时间差为0.25s，则它们的相位差为____。,π/2,.π,3π/2,2π
120,下列关于电力变压器的励磁电抗的说法中错误的是____,不管电力变压器的类型和绕组接线方式如何，其正序励磁电抗和负序励磁电抗都可以视为无限大,不管电力变压器的类型和绕组接线方式如何，其零序励磁电抗都可以视为无限大,对于三相组式变压器，其正序励磁电抗、负序励磁电抗和零序励磁电抗都可以视为无限大,当三相变压器包含有三角形接线绕组时，不管变压器的类型如何，其零序励磁电抗都可以视为无限大
121,在晶闸管换相期间，由于换相造成的电源电压换相“缺口”应不大于该瞬间电源电压的____。,20%,30%,40%,50%
122,电力系统电压稳定的判据是____。,dP/dδ＞0或dQ/dU＜0，且满足相应的稳定储备系数,电网遭受每一次大扰动后，机组之间功角在经过第一或第二个振荡周期不失步，作同步的衰减振荡，系统中枢点电压逐渐恢复,系统在受到小的或大的扰动后，在动态摇摆过程中发电机相对功角和输电线路功率呈衰减振荡状态，电压和频率能恢复到允许的时间范围内,母线电压下降，平均值持续低压限定值
123,中性点不直接接地的输电线路发生一相接地短路故障时，其危险影响计算应符合以下____项规定。,因故障电流极小，不计危险影响,应计算输电线路在对地绝缘的电信线上因容性耦合引起人体电流产生的危险影响,应计算电信线路的磁危险影响,应计算电信线路上磁感应人体电流产生的危险影响
124,架空送电线路的导、地线是否需要采取防振措施主要与下列____有关。,最大风速,最低温度,覆冰,平均运行张力
125,变电站中，电容器装置内串联电抗器的布置和安装设计要求，以下不正确的是____。,污秽较重的工矿企业采用普通电抗器时，应布置在屋内。户内油浸式铁心串联电抗器，其油量超过100kg的应单独设防爆间和储油设施,干式空心串联电抗器的安装布置，宜采用分相布置的水平排列或三角形排列,户内干式空心串联电抗器布置时，应避开电气二次弱电设备，以防电磁干扰,干式空心串联电抗器宜采用三相叠装式，可以缩小安装场地
126,某500kV直接接地系统输电线路对线一地电报回路的干扰影响，下列说法不正确的是____。,应考虑输电线路基波电流的感应影响,应考虑输电线路基波电压的感应影响,应按输电线路正常运行状态计算,应考虑输电线路谐波电流、电压的感应影响
127,相对地110kV(直接接地系统)在选择配电装置及电气绝缘水平时，计算用操作过电压水平应为____。,3,4,5,6
128,在单缝夫琅禾费衍射实验中，屏上第三级暗纹对应的单缝处波面可分成的半波纹的数目为____。,3,4,5,6
129,某220kV变电站设有一组单星形接线，串联了电抗率为12%电抗器的35kV电容器组，电容器组每组单联段数为3，此电容器组中的电容器额定电压应选为____。,4kV,5kV,6kV,10kV
130,电动机反馈对短路冲击电流的影响，仅当短路点附近所接用电动机额定电流之和大于短路电流的____时才考虑。,5%,2%,1%,0.50%
131,220/330/500kV输电线路跨越弱电线路及电力线路时，其最小垂直距离为____。,3.5/4.5/8m,4/5/8.5m,4.5/5.5/9m,5/6/9.5m
132,在年平均雷暴日大于15天/年的地区，高度在____及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物应划为第三类防雷建筑物。,10m,15m,20m,25m
133,某台三相4极感应电动机从电源吸收的功率为6kW，定子铜耗为PCu1=400W，铁耗PFe=150W，转子铜耗PCu2=200W，机械损耗为Pmec=50W，附加损耗为Pad=30W．则该电机的效率是____,0.928,0.887,0.875,0.862
134,第二类防雷建筑物上装设的避雷网的网格，下列四种尺寸中正确的是____。,小于等于10m×15m或小于等于16m×14m,小于等于10m×10m或小于等于12m×8m,小于等于15m×15m或小于等于12m×8m,小于等于30m×30m或小于等于24m×16m
135,某地区电网当年用电量为350亿kwh，年最大负荷利用率为72%，该电网年最大负荷和年最大负荷利小时数分别为____。,4549MW，6307h,5549MW，6307h,5549MW，6207h,6549MW，6207h
136,高度超过____外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物应与防雷装置相连。,70m,45m,30m,25m
137,联结GIS管道的架空线路进线保护段的长度应不小于____。,50m,500m,1000m,2000m
138,低压并联电容器装置的安装地点和装设容量应根据分散补偿、就地平衡原则设置，应保证____。,不向电网倒送无功,仅向电网倒送少量无功,向电网倒送无功不超过限值,与电网没有无功交换
139,一横波沿一根弦线传播，其方程为y=-0.02cosπ(4x-50t)(SI)，该波的振幅与波长分别为____。,0.02cm，0.5cm,-0.02m，-0.5m,-0.02m，0.5m,0.02m，0.5m
140,同步调相机可以向系统中____,发出感性无功,吸收感性无功,只能发出感性无功,既可发出感性无功，也可吸收感性无功
141,由于分裂导线和间隔棒组成的导线系统其自阻尼性能加强，且导线周围的平稳气流被改变，故分裂导线的微风振动远小于单导线。规程规定采用阻尼间隔棒的4分裂导线，档距小于____可不再采用其他防振措施。,400m,450m,500m,550m
142,某城市电网年用电量为1530亿kWh，最大负荷利用小时数为6100h，该电网年最大负荷为____。,2508×104kW,250.8×104kW,25080×104kW,250.8×104kW
143,逆变器输出电流或输出功率的偏差应在标称的额定输出的____以内。,5%,10%,7.50%,15%
144,当公共电网电压处于正常范围内时，通过110(66)kV电压等级接入电网的光伏发电站应能够控制光伏发电站并网点电压在标称电压的____范围内。,95%～105%,97%～107%,100%～105%,100%～110%
145,在进行单相负荷换算时，一般采用____。,设备功率,需要功率,计算功率,线间负荷和相负荷
146,风电场在选择电气设备时，____参考地区电网其他升压站、变电站的电气设备型号和厂商。,应,宜,可以,不能
147,风力发电场的变压器组及箱式变压器组存在雷电侵入波过电压以及操作过电压，应装设____进行保护。,避雷器,集中接地装置,直击雷过电压保护装置,雷击侵入波过电压保护装置
148,对于在沿海或风沙大的光伏发电站，当光伏方阵内就地升压变压器采用户外布置时，沿海防护等级应达到____，风沙大的光伏发电站防护等级应达到____。,IP42，IP53,IP65，IP54,IP55，IP55,IP64，IP64
149,沿开关柜的整个长度延伸方向应设有专用的接地导体，专用接地导体所承受的动稳定、热稳定电流应为额定短路开断电流的____。,83.60%,83.90%,86.60%,88.90%
150,电量变送器应配用不低于精度为____级的电流互感器。,0.5,1,1.5,2
151,消弧线圈一般选用油浸式，装设在屋内相对湿度小于____场所的消弧线圈，可选用于式消弧线圈。,40%,45%,80%,85%
152,某500kV架空线路的潜供电流为15A，采用经验公式计算的无电流间歇时间应为____。,0.63s,0.73s,1.0s,1.13s
153,选择矩形母线时，可不考虑____,额定电压,长期允许电流,动稳定,热稳定
154,机械储能电机型不间断供电装置，用于允许停电时间为毫秒级，需要驱动电动机且启动电流冲击负荷____的特别重要负荷。,较大,较小,非常大,非常小
155,1000kV线路并联电抗器装设中性点小电抗器的作用是____。,限制工频谐振过电压和潜供电流,限制操作过电压,限制合闸过电压,限制雷电过电压
156,少油高压断路器多采用多断口的原因是____,增加开断点,有利灭弧,有利于延长寿命,其他原因
157,变压器的电抗参数XT，主要取决于实验数据____,ΔP0,ΔPk,Uk%,I0%
158,风电场35kV及以下电压等级的配电装置宜采用金属封闭开关设备，海拔超过____时，宜采用SF6充气式开关柜或敞开式配电装置。,2500m,3000m,3500m,4000m
159,人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于____。,0.5m,1m,1.5m,2m
160,弱电间内各设备箱应明装，箱体安装高度宜为____。,1～1.5m,1.2～1.5m,1～2.5m,1.2～2.5m
161,光伏发电系统向公共连接点注入的直流电流分量不应超过其交流额定值的____%。,5,0.5,10,0.1
162,高频开关型充电装置多数采用与蓄电池____的配置方式。,一对一,一对一,一对三,二对一
163,屋顶上永久性金属物宜作为接闪器，但其各部件之间均应连成电气通路钢管、钢罐的壁厚不小于____。,1.5mm,2.5mm,4mm,6mm
164,无机械性的保护时PE线截面最小为____。,4mm2,1.5mm2,2.5mm2,6mm2
165,衡量电能质量的指标包括____,电压的大小,电压的大小和波形质量,电压大小、电流大小,电压大小、波形质量、频率
166,某架空送电线路给定离地10m高时的基准设计风速V=27m/s，求离地面20m高时的基准风压为____。,0.568kN/m2,0.462kN/m2,0.712kN/m2,0.498kN/m2
167,1级的有功电能表、1级的专用电能计量仪表、2级计费用的有功电能表及2级的无功电能表，应配用____级精度的互感器。,不低于0.5,不低于1,不低于1.5,不低于2
168,空间一静止点电荷q=1μC，受到的静电场力f=10-6(ex+4ey+8ez)N，该点电荷所在处的电场强度为____,13V/m,11V/m,9V/m,10V/m
169,在双缝干涉实验中，若在两缝后(靠近屏一侧)各覆盖一块厚度为d，但折射率分别为n 1 和n 2 (n 2 ＞n 1 )的透明薄片，从两缝发出的光在原来中央明纹处相遇时，光程差为____。,d(n2-n1),2d(n2-n1),d(n2-1),d(n1-1)
170,电力系统承受扰动能力的三级安全稳定标准不包括____。,保持稳定运行，但允许损失部分负荷或部分电源,保持稳定运行和电网的正常供电,在任何情况下，都必须维持系统结构的完整，不允许系统解列,当系统不能保持稳定运行时，须防止系统崩溃
171,为保护距离避雷针6m远的高为10m的设备，避雷针至少应高于____,16m,12m,18m,20m
172,按电能质量标准要求，对于基准短路容量为300MVA的35kV系统，注入公共连接点的5次谐波电流最大允许值为____。,8A,10A,14.4A,15A
173,三相五柱式电压互感器的二次侧辅助绕组接成开口三角形接线，其作用是监测系统的____,相电压,线电压,零序电压,相电压和线电压
174,同步电机的____与感应电动机的励磁电抗相对应．,漏电抗,电枢反应电抗,同步电抗,漏电抗与同步电抗之和
175,在双缝干涉实验中，当入射单色光的波长减小时，屏幕上干涉条纹的变化情况是____。,条纹变密并远离屏幕中心,条纹变密并靠近屏幕中心,条纹变宽并远离屏幕中心,条纹变宽并靠近屏幕中心
176,一般墙挂式设备安装高度宜为底边距地1.3～1.5m，尺寸较大的设备安装高度宜为中心距地面1.5m，侧面距墙应不小于____。,0.3m,0.5m,0.8m,1m
177,一单色平行光垂直入射到光栅上，衍射光谱中出现了五条明纹，若已知此光栅的缝宽a与不透光部分b相等，那么在中央明纹一侧的两条明纹级次分别是____。,1和3,1和2,2和3,2和4
178,中性点直接接地系统中，零序电流的分布与____有关．,线路零序阻抗,线路正序阻抗与零序阻抗之比值,线路零序阻抗和变压器零序阻抗,系统中变压器中性点接地的数目
179,输电线路的基本设计风速，500kV线路不应低于____。,27m/s,30m/s,35m/s,40m/s
180,如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时，不影响其他支路供电，则可采用____,内桥接线,单母线带旁路接线,双母线接线,单母线分段接线
181,在双缝干涉实验中，在给定入射单色光的情况下，用一片能通过光的薄介质片(不吸收光线)将双缝装置中的下面一个缝盖住，则屏幕上干涉条纹的变化情况是____。,零级明纹仍在中心，其他条纹向上移动,零级明纹仍在中心，其他条纹向下移动,零级明纹和其他条纹一起向上移动,零级明纹和其他条纹一起向下移动
182,某工厂的负载是1200kW，cosφ=0.65(滞后)．为扩大生产，添置了一台同步电机，额定数据为：PN=500kW，cosφN=0.8(超前)，ηN=85%．当同步电动机额定运行时，全厂的功率因数为____,0.856,0.87,0.867,0.881
183,电力系统中，110kV三相供电线路的允许偏差为____。,±10%,±7%,±5%,-10%～+70%
184,当烟囱上的引下线采用扁钢时，其截面不应小于____。,50mm2,70mm2,100mm2,110mm2
185,一般场合的出入口控制系统宜采用____式感应卡，单向设读卡器，控制无关人员进入。,接触,非接触,插卡,触摸
186,有关无功补偿的基本原则与要求，下列说法____是不正确的。,无功电源的配置应具有适当裕度，保证系统中枢点电压在正常和事故后均能满足适当的规定,电网的无功补偿应以分层分区和就地平衡为原则，避免长距离线路及多级变压器传送无功功率,220kV及以上电压等级线路的充电功率应基本予以补偿,发电机应带自动调节励磁(包括强行励磁)运行，并保持其运行的稳定性
187,普通高压电器型号后带“TA”字样，代表高压电器可以应用在长期处于低湿度、年最高温度超过45℃的____地区。,干热,湿热,温带,亚热带
188,电力系统中，500kV并联电抗器的容量和台数选择，下列因素____是可不考虑的。,限制工频过电压,限制潜供电流,限制短路电流,无功平衡
189,一级负荷____由两个电源供电，当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏。,应,宜,严禁,不应
190,确定最大风速时，应按当地气象台站10min时距平均的年最大风速作样本，采用极值Ⅰ型分布作频率模型。500kV线路统计风速的高度定为____。,10m,25m,30m,35m
191,声波的频率范围是____。,20～200Hz,20～2000Hz,20～20000Hz,20～200000Hz
192,在单缝夫琅和费衍射实验中，波长为λ的单色光垂直入射到单缝上，对应衍射角为30°的方向上，若单缝处波面可分成3个半波带，则缝宽a等于____。,λ,1.5λ,2λ,3λ
193,架空避雷线至屋面和各种突出屋面的刚冒、放散管等物体之间的距离，____。,不应小于3m,不应大于4m,不应小于4m,不应大于5m
194,某500kV架空线路档距700m，两侧悬点高差90m，钢芯铝绞线的比载为65.5×10-3N/(m·mm2)，水平应力为78N/mm2，请问该档档内线长为____。(采用平抛物线公式),716m,706m,724m,732m
195,风电场10kV集电线路或电缆单相接地电容电流大于____，应在变电站装设消弧线圈。,7A,10A,15A,30A
196,某500kV输电线路采用酒杯塔架设，相导线水平等距排布，间距8m，则相导线的几何均距为____。,9.6m,9.8m,10.1m,10.5m
197,波长为λ的X射线，投射到晶格常数为d的晶体上，取k=1，2，3，…，出现X射线衍射加强的衍射角θ(衍射的x射线与晶面的夹角)满足的公式为____。,2dsinθ=kλ,dsinθ=kλ,2dcosθ=kλ,dcosθ=kλ
198,在计算最大风偏的情况下，边导线与建筑物之间的最小净空距离要求____是正确的。,110kV，4.5m,220kV，4.5m,330kV，5.0m,500kV，8.5m
199,甲等剧院调光用电子计算机系统为____。,二级负荷中特别重要负荷,二级负荷,一级负荷,一级负荷中特别重要负荷
200,电力电缆6～10kY交联聚乙烯桥架方式电缆支架层间垂直距离的允许最小值应为____。,200mm,300mm,400mm,500mm
201,波长分别为λ 1 =450nm和λ 2 =750nm的单色平行光，垂直入射到光栅上，在光栅光谱中，这两种波长的谱线有重叠现象，重叠处波长为λ 2 谱线的级数为____。,2，3，4，5，…,5，10，15，20，…,2，4，6，8，…,3，6，9，12，…
202,当避雷器用于限制并联电容器装置操作过电压保护时，应选用____。,无间隙金属氧化物避雷器,旋转电机磁吹阀式避雷器,阀式避雷器,碳化硅阀式避雷器
203,在装置安装中施加的绝缘，其质量宜通过类似保证工厂制造的设备的____质量试验的认可。,分隔,绝缘,联结,温度
204,在波长为λ的驻波中，两个相邻的波腹之间的距离为____。,λ/2,λ/4,3λ/4,.λ
205,根据受电端至用电设备的变压级数，变压器三次变压总线损率不得超过____。,5%,7%,9%,11%
206,关于PLC网络各级子网通信协议配置的规律，以下叙述正确的是____。,PLC网络通常采用3级或4级子网构成的复合型拓扑结构，各级子网中配置不同的通信协议，以适应不同的通信要求,不同型号的PLC网络通常在各级子网中配置相同的通信协议，以适应不同型号PLC之间的通信要求,在PLC网络的低层子网及中间层子网采用Ethernet协议,PLC网络高层子网对实时性要求较高
207,在同一媒质中两列相干的平面简谐波的强度之比是I1/I2 =4，则两列波的振幅之比是____。,A1/A2=4,A1/A2=2,A1/A2=16,A1/A2=1/4
208,风电场对于小接地电流的35kV系统，无地线的架空集电线路杆塔在居民区宜接地，其接地电阻不宜超过____。,10Ω,15Ω,20Ω,30Ω
209,太阳电池组件以额定电流通过控制器对蓄电池充电时，太阳电池组件输出端与控制器输入端的线路压降应不大于蓄电池额定电压的____。,1%,2%,3%,5%
210,如果两个偏振片堆叠在一起，且偏振化方向之间夹角为45°，假设二者对光无吸收，光强为$I_0$ 的自然光垂直入射在偏振片上，则出射光强为____。,$I_0/4$,$3I_0/8$,$I_0/2$,$3I_0/4$
211,中性点直接接地系统的输电线路的干扰计算应符合以下____规定。,对受多条输电线干扰影响的电信线，应按平方和计算多条输电线的合成干扰影响,对受多条输电线干扰影响的电信线，应按平方根计算多条输电线的合成干扰影响,对音频双线电话的干扰影响应按输电线路正常运行状态计算，应考虑输电线路基波电流、电压的感应影响,对线一地电报回路的干扰影响应按输电线路正常运行状态计算，应考虑输电线路基波电流、电压的感应影响
212,变电所所址的选择标高宜在____年一遇的水位之上，否则所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致，但仍应高于内涝水位。,10,20,30,50
213,铜或镀锌钢等电位联结带的截面不应小于____。,30mm2,50mm2,80mm2,100mm2
214,在校核断路器的断流能量时，应____。,应用开断电流代替断流容量,一般取断路器经验开断时间的短路电流作为校验条件,装有自动重合闸装置的断路器，应考虑重合闸对额定开断电流的影响,在110kV及以下的中性点非直接接地的系统中，则应取首相开断系数为的额定开断电流
215,干涉和衍射反映了光的____。,偏振性质,波动性质,横波性质,纵波性质
216,建筑照明设计时照度计算值和选定的照度标准值，允许有____偏差。,110%,±5%,-10%,-5%
217,反应阈由人体与电极接触的面积、接触的状态(干、湿、压力、温度)以及个人的生理特点等因素决定，反应阈的通用值为____。,0.5mA,1mA,1.5mA,2mA
218,照明变压器、照明与动力共用的变压器以及照明负荷占____及以上的动力照明混合供电的3kV以下的线路，应测量三相交流电流s。,10%,15%,20%,25%
219,相同长度的分裂导线的等值电抗X'与单导线的等值电抗X的关系是____,X'=X,X'＞X,X'＜X,X'≤X
220,单台电容器至母线或熔断器的联结线应采用软导线，其长期允许电流不应小于单台电容器额定电流的____。,1倍,1.5倍,2倍,2.5倍
221,架空输电线路的电抗与导线之间几何平均距离的关系为____,几何平均距离越大，电抗越大,几何平均距离越大，电抗越小,输电线路的电抗与几何平均距离无关,改变导线之间的几何平均距离可以明显改变线路的电抗
222,一般室内电话线宜采用HPV____塑料绝缘线。,2mm×0.1mm,2mm×0.3mm,2mm×0.5mm,2mm×0.7mm
223,电容器内部故障及其引出的短路，宜对每台电容器分别装设专用的熔断器。熔丝的额定电流可为电容器额定电流的____。,1.5～2倍,1.5～1.8倍,1.2～2倍,1.4～2倍
224,风力发电机组按照矩阵布置，行必须垂直风能主导方向，同行风力发电机组之间距离不小于____，行与行之间距离不小于____，各列风力发电机组之间交错布置。,2D，4D,3D，6D,3D，5D,2D，5D
225,某电厂采用2回500kV线路接入电网，每回线路长度为70km，均采用4×[GJ-500导线(充电功率1.18Mvar/km)，如在电厂母线上安装高压并联电抗器对线路充电功率进行补偿，则高压并联电抗器的额定容量(以550kV为基准)宜选为____。,120Mvar,150Mvar,160Mvar,180Mvar
226,供电电压偏差的限值为____。,35kV及以上供电电压正、负偏差绝对值之和不超过标称电压的10%,20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的士7%,220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%，-10%,110kV及以下供电电压偏差为标称电压的+7%，-3%
227,____及以下电力线路合闸和重合闸过电压，通常无需采取限制措施。,110kV,220kV,360kV,420kV
228,以下措施____可提高电力系统的静态稳定水平。,发电机快速强行励磁,自动重合闸,将电网主网架由220kV升至500kV,快速关汽门
229,第三类防雷建筑物引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置，其间距不应大于____。,15m,20m,25m,30m
230,架空送电线路对电信线路干扰影响中，县电话局至县以上电话局的电话回路，音频双线路电话回路的噪声设计电动势允许值为____。,12mV,10mV,15mV,4.5mV
231,火灾自动报警系统保护对象分级为____的建筑物(除住宅外)的配电线路，宜设置防火剩余电流动作报警系统。,四级,二级,一级,三级
232,箱式变压器组距离风力发电机组不应小于____。,20m,15m,10m,8m
233,进行电力系统的电力电量平衡时，系统的总备用容量应为系统最大发电负荷的____。,8%～10%,15%～20%,8%～15%,20%～25%
234,通过110kV电压等级接入电网的光伏发电站，其升压站的主变压器应采用____。,油浸式变压器,无励磁调压变压器,有载调压变压器,自然油循环风冷变压器
235,在跟踪系统的运行过程中，光伏方阵组件串的最下端与地面的距离不宜小于____。,200mm,300mm,400mm,500mm
236,普通电抗器的额定电流选择应____。,按回路最大工作电流选择,按回路最大工作电流1.1倍选择,按回路最小工作电流选择,按回路最小工作电流1.1倍选择
237,不允许采用阻挡物及置于伸臂范围以外的保护措施可称为____。,隔离防护,直接接触防护,间接接触防护,绝缘防护
238,IT系统的配电线路中，当发生第一次接地故障时，应由绝缘监视器发出灯光信号，其动作电流应符合____要求。,RAId大于50V,RAId小于等于50V,RAId大于80V,RAId小于等于80V
239,选择主变压器容量时，考虑到风力发电场负荷率较低的实际情况，及风力发电机组的功率因数在1左右，可以选择____风电场发电容量的主变压器。,等于,大于,小于,不小于
240,当电动机的励磁电流改变时，对同步电动机的定子电流和功率因数有影响，____电动机的输出功率和转速。,提高,降低,并不改变,先提高后降低
241,每栋高层建筑内必须设置一个电话专用交换间，其面积不宜小于____。,6m2,7m2,8m2,9m2
242,受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况，应采用____。,单芯电缆,二芯电缆,三芯电缆,四芯电缆
243,下列场所中，____应按二级负荷要求供电。,大型金融中心(银行)防盗报警系统,中型百货商店(场)营业厅照明,大型百货商店(场)经营管理用电子计算机系统,重要图书馆(藏书上百万册)检索用电子计算机
244,风机水泵的系统调节方式选择中应注意的问题有____。,泵或风机系统工作流量的变化规律不是决定调节装置类型的基本依据,泵或风机系统管路性能曲线中静扬程(静压)所占比例的大小，与变速装置节能效果的大小无关,泵与风机轴功率大小也与选择调节装置的类型无关,泵与风机调速装置的效率和功率回收
245,某电网需建设一回300km的1000kV线路，下列情况____必须装设线路并联高压电抗器。,经计算线路工频过电压水平为：线路断路器的变电站侧1.2p.u.，线路断路器的线路侧1.3p.u.,需补偿1000kV线路充电功率,需限制变电站1000kV母线短路电流,经计算线路潜供电流不能满足单相自动重合闸的要求
246,如果纵电动势和对地电压超过规定的容许值时，可考虑采取经济有效的保护措施，使之不超过容许值，以保证人身和设备的安全。在电信线路方面，下列____项不是危险影响经济有效的防护措施。,加大电信线路和输电线路之间的距离，迁移电信线路,音频改载波,明线改电缆,加装放电器
247,负荷率0.8，cosφ=0.9，变压器高压侧为恒定额定电压时，低压侧线路允许电压损失计算值为____。,5.50%,7.50%,9.50%,10%
248,电网的电容电流，应包括有电气联结的所有架空线路、电缆线路、发电机、变压器以及母线和电器的电容电流，并应考虑电网____。,1～5年的发展,5～10年的发展,5～20年的发展,10～20年的发展
249,为了防止三绕组自耦变压器在高压侧电网发生单相接地故障时，____出现过电压，所以自耦变压器的中性点必须接地．,高压侧,中压侧,低压侧,高、中、低压侧
250,保护线与中性线各自独立时应采用____。,三芯电缆,四芯电缆,五芯电缆,以上均可
251,低电阻接地系统的配电电气装置，其保护接地的接地电阻应符合____的要求。,A,B,C,D
252,功率大于800～1000kW，小于2000kW场合，宜用中压变频，但在现有技术条件下，尽量避免选用____变频器。,10kV,20kV,30kV,40kV
253,照明配电系统中三相配电干线的各相负荷宜分配平衡，最小相负荷不宜小于其____。,65%,75%,85%,95%
254,在双缝干涉实验中，两缝间距离为d，双缝与屏幕之间的距离为D(D＞＞d)。波长为λ的平行单色光垂直照射到双缝上，屏幕上干涉条纹中相邻暗纹之间的距离是____。,2λD/d,λd/D,dD/λ,λD/d
255,十进制数18.25转换为二进制数为____,10010.01,100010.1,1000001.001,100010.001
256,重复接地的接地电阻要求阻值小于____,0.5Ω,4Ω,10Ω,55Ω
257,关于更换变压器的回收年限，一般考虑当计算的回收年限小于5年时，变压器____更新为宜。,严禁,应立即,不可,不应
258,金属屋面周边每隔____，采用引下线接地一次。,8～12m,12～18m,12～15m,18～24m
259,直线杆塔可允许带小的转角，但在间隙校验时，悬垂绝缘子串的风偏角应计入导线角度合力，且其转角度数不宜大于____。,3°,5°,7.5°,10°
260,如果一个半导体存储器中有m位地址线，则应有____个存储单元，若输出位数为n位，则其存储容量为____位．,m；m×n,2m；2n,2m；2n,2m；2m×n
261,装有2台及以上变压器的变电所，当其中1台变压器断开时，其余变压器的容量应能____。,满足一级负荷用电,满足二级负荷用电,满足三级负荷用电,满足一级、二级负荷用电
262,光伏发电站的无功和电压考核点为____。,接入系统点,光伏并网逆变器交流侧,光伏电站并网点,无功补偿装置
263,若基本风速折算到导线平均高度处的风速为28m/s，则操作过电压下风速应取____。,14m/s,15m/s,16m/s,17m/s
264,回馈制动的调速方式____，配上各种调节器可组成性能指标较高的调速系统，因而在工业中得到了广泛的应用。,控制功率较小，效率较高,有自动灭磁装置,能量可回馈电网，效率高、经济,只能在n＞n0时得到制动转矩
265,风电场正常照明电源直接引自厂用电400V配电系统，应急照明电源采用应急电源(EPS)和交流不间断电源(UPS)，EPS备用电源应采用直流____电源供电，且连续供电时间应不少于____。,220V，30min,220V，1h,110V，30min,110V，1h
266,改变变压器变比，实质上____,改变了电压损耗的数值,改变了负荷变化时二次电压的变化幅度,改变了电力网的无功功率分布,增加了整个电力系统的无功功率容量
267,某些特殊场合要求励磁电流超调，电流强励倍数可考虑为____。,1.1～1.2倍,1.2～1.3倍,1.3～1.4倍,1.4～1.5倍
268,建筑物上安装的光伏发电系统，不得降低相邻建筑物的____。,高度标准,辐照标准,照度标准,日照标准
269,受控门距离____不太远时，门禁控制器宜安装于弱电间内，并尽量采用多门门禁控制器。,值班室,电器房,弱电间,控制室
270,最上层支架距其他设备装置的净距不得小于____，当无法满足时应设置防护板。,250mm,300mm,350mm,400mm
271,某晶体管的极限参数PCM=150mW，ICM=100mA，U(BR)CEO=30V．若晶体管的工作电压分别为UCE=10V和UCE=1V时，则其最大允许工作电流分别为____,15mA，100mA,10mA，100mA,150mA，100mA,150mA，10mA
272,某变电站装有2组35kV电容器，每相由4个串联段组成，单台电容器的额定电压有5.5kV和6kV两种，安装在绝缘平台上，绝缘平台分两层，单台电容器的绝缘水平最低不应低于____。,6.3kV级,10kV级,20kV级,35kV级
273,如果要求任一组母线发生短路故障均不会影响各支路供电，则应选用____,双母线接线,双母线分段带旁路接线,2/3接线,多角形接线
274,关于我国1000kV交流系统的无功平衡及补偿，以下____是不正确的。,接入1000kV交流系统的电源，应在有功功率为额定值时具备按0.95功率因数进相运行的能力,接入受端电网1000kV交流系统的电源，功率因数可在0.85～0.90范围内选择,1000kV变电站中的低压并列电容器和电抗器组，不允许自动投切,1000kV系统中的感性无功配置容量，需结合容性充电功率补偿需求以及抑制工频过电压需求确定
275,对于有火灾危险的场所，RCD的I△n值应选为____。,100～200mA,100～500mA,200～300mA,200～500mA
276,某变电站的三相35kV电容器组采用单星形接线，每相由单台1000kvar电容器并联组合而成，允许的单组最大组合容量是____。,9000kvar,10500kvar,12000kvar,13500kvar
277,电缆敷设场所土中直埋电缆持续允许载流量的选取的环境温度应为____。,埋深处的最热月平均地温,最热月的日最高水温平均值,最热月的日最低温度平均值,最热月的日最低温度平均值另加5℃
278,若用衍射光栅准确测定一单色可见光的波长，在下列各种光栅常数的光栅中选择哪一种最好?____,1.0×10-1mm,5.0×10-1mm,1.0×10-2mm,1.0×10-3mm
279,无功补偿中，放电器与电容器组的连接方式为下列选项中的____。,放电器与电容器组并联,放电器与电容器组串联,放电器、限流电阻、电容器三者混联,放电器、限流电阻、电容器三者串联
280,现有容量为256B×4的RAM，该RAM具有的存储单元数和访问该RAM时每次会选中的存储单元数分别为____,1024，4,1000，4,1024，2,1024，8
281,不直接和发电机相连的变压器一次绕组的额定电压____,等于相连线路的额定电压,比相连线路的额定电压低10%,比相连线路的额定电压高10%,比母线的额定电压高10%
282,某一市区电网日供电量为6500万kwh，日负荷率为82%，则该电网日最大负荷为____。,3303MW,330.3MW,7927MW,2701MW
283,蓄电池以额定电流通过控制器对照明部件放电时，蓄电池输出端与控制器的蓄电池输入端之间的线路压降应不大于蓄电池额定电压的____；控制器输出端与照明部件输入端的压降应不大于蓄电池额定电压的____。,1%，3%,3%，3%,1%，1%,3%，1%
284,三绕组升压型变压器的绕组排列顺序为自铁芯向外依次为____。,中、高、低,高、中、低,中、低、高,低、中、高
285,小型光伏发电站输出有功功率____时，功率因素不应小于0.95(超前或滞后)。,30%～50%,20%～50%,20%～60%,大于50%
286,某35kV变电站的三台主变压器，每台分别配置了1组电容器补偿装置，电抗率为12%，35kV母线短路容量为600MVA，已运行的补偿容量为12Mvar，由于负荷波动，每次自动投入的分组补偿容量为334kvar，电容器组投入时的涌流标幺值____。,3.82,8.31,3.88,8.39
287,当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时，可考虑____,采用过电流保护,与下一级过电流保护相配合,与下一级电流速断保护相配合,与下一级限时电流速断保护相配合
288,消防控制室设备盘面的排列长度大于4m时，其两端应设置宽度不小于____的通道。,2.5m,2m,1m,1.5m
289,下列金具____属于防振金具。,预绞丝护线条,并沟线夹,导线间隔棒,重锤
290,适用于体育场的扩声系统为____。,室外扩声系统,公共音响系统,室内扩声系统,流动演出系统
291,机房距离天线不宜超过20m，两者之间应采用____传输信号。,无金属增强丝的光缆,有金属增强丝的光缆,单屏蔽同轴电缆,双屏蔽同轴电缆
292,风力发电机组每次频率高于____Hz时要求至少能运行2min，并且没有其他的风力发电机组启动。,49,49.5,50.2,51
293,当接地变压器不经断路器直接接于主变压器低压侧时，接地变压器保护动作时应____。,第一时限跳开主变压器低压侧断路器，第二时限跳开主变压器各侧断路器,第一时限跳开主变压器高压侧断路器，第二时限跳开主变压器低压侧断路器,同时跳开主变压器高低压侧断路器,跳开主变压器低压侧断路器
294,电阻接地66kY及以下系统发生单相间歇性电弧接地故障时可产生过电压为____。,1.5,2,2.5,3
295,在空气中用波长为λ的单色光进行双缝干涉实验，观测到相邻明条纹间的间距为1.33mm，当把实验装置放在水中(水的折射率为1.33)时，则相邻明条纹的间距变为____,1.33mm,2.66mm,1mm,2mm
296,干扰影响计算应符合以下____规定。,对有金属外皮或埋设地下的无金属外皮电信电缆不应考虑静电干扰影响而应考虑磁干扰影响,对传输频分复用(FDM)或时分复用(TDM)的电信线应计算干扰影响,对有金属外皮或埋设地下的无金属外皮电信电缆应考虑静电干扰影响而不应考虑磁干扰影响,对传输音频信号的用户线不应计算干扰影响
297,对于分裂限流电抗器安装方式是进出线端子角度一般不采用____。,45°,60°,150°,170°
298,静差率与机械特性的关系是____。,额定负载时的转速调速范围为正比例,静差率与机械特性的硬度有关，特性越硬，静差率就越小,静差率也与工作速度有关，速度低时，静差率越小,电动机在某一转速下运行时，负载由理想空载变到额定负载所产生的转速降落与额定负载时转速之比，称为静差率s，常用百分数表示
299,两偏振片叠放在一起，欲使一束垂直入射的线偏振光经过这两个偏振片后振动方向转过90°，且使出射光强尽可能大，则入射光的振动方向与前后二偏振片的偏振化方向夹角分别为____。,45°和90°,0°和90°,30°和90°,60°和90°
300,电缆与直流电气化铁路路轨平行最小距离应为____。,10m,20m,30m,40m
301,环境温度空气中35℃缆芯最高工作温度65℃时，载流量校正系数为____。,1.22,1.12,1.19,1.09
302,水管道的两通阀宜选择____。,双曲线流量特性,直线流量特性,抛物线流量特性,等百分比流量特性
303,建筑物内照明配电系统，不应采用____接地型式。,TN—S,TN—C,TT—S,TN—C—S
304,光伏发电系统功率因数应在____范围内连续可调。需安装辅助无功补偿装置时，宜采用自动无功补偿装置，必要时应安装动态无功补偿装置。,超前0.95～滞后0.95,超前0.98～滞后0.98,超前0.95～滞后0.9,超前0.9～滞后0.9
305,对于银行、博物馆等对实时性能要求高的高风险场合，应采用____巡查系统。,在线式与离线式的组合,在线式,离线式,以上均可
306,输电线路对光缆线路的感应纵电动势和对电压超过允许标准存在危险影响时，下列措施____是不正确的。,在接近发电厂、变电站等地电位升高区域，金属构件宜接地,对有铜线的光缆线路，要与电力线路保持足够的距离,光缆金属护套、金属加强芯在街头处相邻光缆间不做电气连接,在交流电气化铁道地段，当光缆施工、检修时，应将光缆中的金属护套和加强芯做临时接地
307,对电信明线线路由于磁感应引起的磁感应电压允许值，当强电线路为高可靠输电线时，通信导线上的纵电动势允许值为____。,430V,650V,1000V,1.500V
308,单柱垂直开启式隔离开关在分闸状态下，动静触头间的最小电气距离不应____配电装置的最小安全净距B值。,大于,小于,等于,不小于
309,二级负荷用户在负荷较小或地区供电条件困难时，可由一路6kY及以上____供电。,电缆线路,架空线路,专用的电缆线路,专用的架空线路
310,连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境属于爆炸性气体环境危险区域划分中的____。,3区,2区,0区,1区
311,光伏发电站功率预测系统实时气象数据传输时间间隔应不大于____，采集数据可用率应大于____。,5min 98%,3mm 95%,8mm 95%,5min 95%
312,由于耐张转角塔较直线塔消耗钢材多，工程中也可设计一种悬垂转角塔用于转角较小的情况，但对于330kV以下的线路，其转角度数不宜大于____。,5°,7.5°,10°,12.5°
313,安装在YN，yn接线的内铁芯式变压器中性点上的消弧线圈容量，不应超过变压器三相绕组总容量的____。,35%,20%,15%,10%
314,为了提高光学仪器的分辨本领，通常可以采用的措施有____。,减小望远镜的孔径，或者减小光的波长,减小望远镜的孔径，或者加大光的波长,加大望远镜的孔径，或者加大光的波长,加大望远镜的孔径，或者减小光的波长
315,在三相交流系统中可能发生的短路故障主要有三相短路、两相短路和单相短路(包括单相接地故障)，通常____电流最大。,单相短路,二相短路,三相短路,单相接地
316,一输电线路在工频(50Hz)下运行，其R0=0.08Ω/km，L0=1.336mH/km，C0=8.6×103μF/km，此输电线的特性阻抗ZC和传播系数γ分别为____,1.073∠-5.4°Ω，397∠84.6°/km,397Ω，1.073×10-3/km,397∠-5.4°Ω，1.073×10-3∠84.6°/km,400Ω，1.5×10-3/km
317,220kV输电线路跨越通航河流，导线至五年一遇洪水位/最高航行水位的最高船桅顶的最小距离为____。,6/2m,7/3m,8/4m,9/5m
318,独立变电所的场地设计坡度，应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定，最小不应小于____。,0.50%,0.40%,0.30%,0.20%
319,具有固体状可燃物质，在数量和配置上能引起火灾危险的环境，在火灾危险环境区域的划分中属于____。,21区,22区,23区,24区
320,某变电站有一组每相能接成四个桥臂的单星形接线的35kV并联电容器，每个桥臂由5台1000kvar电容器并联而成，此电容器组的总容量为____。,15000kvar,20000kvar,30000kvar,60000kvar
321,光伏电站就地升压变压器的低压侧中性点是否接地应依据____的要求确定。,电容电流,电缆长度,逆变器,当地电网
322,一长度为波长的无损耗均匀传输线，其波阻抗Zc=400Ω，当终端开路时，其正弦稳态工作状态下的开路电压U2=100V，此时传输线始端电流的有效值是____,0A,0.25A,0.0915A,0.125A
323,摆脱阈由接触面积、电极的形状和大小，以及个人的生理特点等因素决定，摆脱阈的平均值为____。,10mA,15mA,20mA,30mA
324,下列关于变压器阻抗与变压器容量的关系的说法，正确的是____。,变压器容量大的阻抗大,变压器容量大的阻抗小,没什么关系,随不同变压器材料不同
325,一列火车驶过车站时，站台边上观察者测得火车鸣笛声频率的变化情况(与火车固有的鸣笛声频率相比)为____。,始终变高,始终变低,先升高，后降低,先降低，后升高
326,变电站内装设2台(组)及以上变压器时，若一组故障切除后，剩下的变压器容量应保证该所全部负荷的____。在计及设备过负荷能力后的允许时间内，应保证用户的一级和二级负荷。,30%,50%,70%,90%
327,在商场、饭店、展览中心等需要识别颜色的场合，宜采用____摄像机。,彩色,黑白,变焦,固定
328,配电所或总压变电所的计算负荷，为各车间变电所计算负荷之和再乘以同时系数KΣP和KΣq。对配电所的KΣP和KΣq分别取____。,0.85～1和0.95～1,0.85～0.95和0.95～1,0.8～0.95和0.91～0.95,0.8～0.9和0.93～0.97
329,当负荷率超过____并通过计算不利于经济运行时，可放大一级容量选择变压器,80%,90%,100%,120%
330,高效调速方式的节电率要比有转差功耗的调速方式高出____。,10%～30%,20%～30%,30%～60%,40%～60%
331,直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿于保护管，且保护范围超出路基、街道路面两边以及排水沟边____以上。,0.3m,0.5m,0.7m,1m
332,住宅楼每户应至少引入____路电视线路，接至户内的电视设备箱。,1,3,5,7
333,火灾自动报警系统中的CRT显示器、消防通信设备的电源，宜由____。,EPS供电,蓄电池供电,双电源供电，末端自动互投,UPS装置供电
334,熔断器的熔丝额定电流选择，不应小于电容器额定电流的____倍。,1.25,1.35,1.43,1.55
335,安全稳定控制装的可靠性是设备在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力，可用平均无故障工作时间(MTBF)表示。单个控制装置的MTBF一般不低于____。,5000h,8700h,10000h,17000h
336,架空送电线路导、地线在悬挂点及弧垂最低点应力不能超过一个定值，下面说法____是正确的。,地线的设计安全系数应大于导线的设计安全系数,导线在弧垂最低点的设计安全系数应大于2.5,导线悬点应力的安全系数不应小于2.5,导线悬点应力的安全系数不应小于2.25
337,电力设施中的建筑物根据其重要性可分为三类，其中的主要建筑物和有连续生产运行设备的建筑物以及公用建筑物、重要材料库为____建筑物。,一类建筑物,二类建筑物,三类建筑物,四类建筑物
338,两人轻声谈话的声强级为40dB，热闹市场上噪声的声强级为80dB，市场上噪声与轻声谈话的声强之比为____。,2,20,102,104
