id,question,A,B,C,D
0,某企业发生一起火灾事故，导致3人死亡，10人轻伤，则该起火灾为____火灾。,一般,较大,重大,特别重大
1,下列不属于歌舞娱乐放映游艺场所的是____。,歌厅、舞厅、录像厅,网吧,电影院和剧场的观众厅,电子游艺厅
2,关于建筑的燃烧性能的说法不正确的是____。,建筑材料及制品的燃烧性能等级分为A、B1、B2、B3,建筑构件的燃烧性能分为A、B1、B2,经阻燃处理后的木材、塑料、水泥、刨花板、板条抹灰墙等按其燃烧性能属于不燃性构件,关于平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级国家标准与国外(欧盟)的对应关系为A对应A1、A2；B1对应B、C；B2对应D、E；B3对应F
3,下列不属于灭火器维修中再充装要求的是____。,ABC干粉、BC干粉充装设备分别独立设置，充装场地完全分隔开,再充装所使用的灭火剂采用原生产企业提供、推荐的相同型号规格的灭火剂产品,可再充装型贮压式灭火器按照其灭火器铭牌上所规定的充装压力要求进行再充装,确保防尘盖在灭火剂喷出时能够自行脱落或者击碎
4,某企业消防专职人员张某在对自动喷水灭火系统湿式报警阀检测时，发现开启测试阀，消防水泵不能正常启动。张某应采取的处理方法不包括____。,将压力开关内的调压螺母调整到规定值,将控制模式设定为“自动”状态,关紧排水控制阀门,逐一检查控制模块，采用其他方式启动消防水泵，核定问题模块，并予以更换
5,高层民用建筑的消防车回车场不小于____。,10.0m×10.0m,12.0m×12.0m,15.0m×15.0m,20.0m×20.0m
6,某市新建的一座大型综合楼，需要在里面安装一些消防设施。在安装消防应急指示灯时，不符合消防应急标志灯具安装要求的是____。,低位安装在疏散走道及其转角处时，标志表面应与墙面平行,安装在地面上时，灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,安装在地面上时，电源连接和控制线连接应采用密封胶密封，与地面高度差不宜大于5mm,在顶部安装时，尽量不要贴顶安装，灯具上边与顶棚距离宜大于200mm
7,下列不属于建筑火灾的原因的是____。,电气火灾,雷击,吸烟,地震
8,对某区域进行火灾风险评估，划分一级评估指标，包括火灾危险源、城市基础信息、消防力量、火灾预警和社会面防控能力。下列不属于消防力量的是____。,消防车道,消防水源,人口密度,消防装备
9,下列有关消防给水系统中，水泵机组的安装要求正确的是____。,水泵机组基础的平面尺寸，无隔振安装应较水泵机组底座四周各宽出100～150mm,水泵机组基础的顶面标高，无隔振安装时应高出泵房地面不小于0.05m,泵房内管道管外底距地面的距离，当管径DN≤150mm时，不应小于0.25m,水泵吸水管水平段偏心大小头应采用管顶斜接
10,火力发电厂用于人员疏散的应急照明，在主要通道地面上的最低照度值不应低于____lx。,0.8,1,1.2,1.5
11,消防应急广播扬声器和火灾警报器宜在报警区域内均匀安装，安装应牢固可靠，表面不应有破损。火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处，底边距地(楼)面高度在____m以上。,1.6,1.8,2,2.2
12,检查防火墙时，测量防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘水平距离，距离测量值的允许负偏差不得大于规定值的____。,3%,4%,5%,6%
13,当中庭相连通的建筑面积之和大于一个防火分区的最大允许建筑面积时，与中庭相连通的门应采用____防火门。,甲级,乙级,丙级,丁级
14,某三层农机装备车间内每层分别设置一个中间仓库，中间仓库储存丙、丁、戊类物品，下列关于中间仓库的设置要求，不满足规范要求的是____。,储存火灾危险性为丙类的中间仓库设置在第三层,丙类中间仓库应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,丁类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔
15,防烟排烟系统非金属风管的制作和连接要求，法兰螺栓孔的间距不得____。,大于120mm,大于130mm,大于150mm,大于180mm
16,某栋大楼共20层，在进行防火设计时配备了泡沫灭系统。下列不属于泡沫灭火系统的灭火机理的是____。,隔氧窒息作用,辐射热阻隔作用,化学抑制作用,吸热冷却作用
17,某储罐区有5个固定顶轻柴油储罐，单罐容积2000m^3，设置了固定式低倍数泡沫灭火系统。当采用液上喷射泡沫灭火系统时，该泡沫灭火系统的连续供给时间不应少于____min。,20,30,40,50
18,某住宅楼高30m，耐火等级为一级，现需在其旁边建造一座综合办公楼，耐火等级为一级。关于两建筑之间的防火间距，以下说法错误的是____。,两座建筑中较低一座建筑的外墙为防火墙，屋顶的耐火极限为1.00h且屋顶无天窗时，防火间距不应小于3.5m,若拟建造办公综合楼高度为25m，则两建筑之间防火间距不应小于13m,若拟建造办公综合楼高度为20m，则两建筑之间防火间距不应小于9m,两座建筑高度相同时，相邻任一侧外墙为防火墙，屋顶的耐火极限不低于1.00h时，其防火间距不限
19,施工现场的临时用房组合建造时，两种不同使用功能的临时用房之间应采用不燃材料进行防火分隔，其防火要求应以等级要求较高的临时用房为准。下列施工现场的临时用房可组合建造的有____。,宿舍与厨房操作间,办公用房与厨房操作间,宿舍与锅炉房,餐厅与办公用房
20,某建筑高度为38m，地下一层为停车场，地上一至三层为高度为16m的商场，地上四层至顶层为住宅，公安消防部门对其进行防火检查。下列检查结果中，不符合规范要求的是____。,该建筑商场部分和住宅部分之间采用耐火极限为2.00h且不开设门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,该建筑商场部分设置了封闭楼梯间,地下汽车库与地上部分共用了楼梯间，并在首层采用了耐火极限为2.50h的防火隔墙和乙级防火门将连通部位完全分隔，分隔处设置了明显的标志,该建筑商场部分防火分区的面积为2000m^2
21,某烘干车间地面面积200m^2，房间高度为5m，房间坡度为40°，应设置____，探测器不应少于____只。(K=1),感烟探测器，5,感烟探测器，10,感温探测器，5,感温探测器，10
22,下列关于钢铁冶金企业总平面布局的说法中，正确的是____。,储存车间必须布置在厂区边缘或主要生产车间、职工生活区全年最小频率风向的下风侧,当总容积不超过200000m^3时，罐体外壁与围墙的间距不宜小于10.0m,当总容积大于200000m^3时，罐体外壁与围墙的间距不宜小于15.0m,不可燃的液化气体储罐之间的净距不得小于2.0m
23,某建材仓库物流园区A栋仓库单层，耐火等级为二级，建筑高度7m，储存物品为钢材；B栋仓库两层，耐火等级为二级，建筑高度11m，储存物品为玻璃。按照《建筑设计防火规范》的规定，两栋仓库之间的防火间距不应小于____m。,14,12,10,8
24,某在建工程的施工单位对施工人员开展消防安全教育培训，根据《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第109号)，该施工单位开展消防安全教育培训的方法和内容不包括____。,工程施工前对施工人员进行消防安全教育,在工地醒目位置、住宿场所设置消防安全宣传栏和警示标识,对施工人员进行消防产品进场检验方法培训,对明火作业人员进行经常性的消防安全教育
25,某煤油仓库，耐火等级为一级，则其最多允许数为____。,不限,6层,3层,5层
26,某商业综合楼，建筑高度为137m，地下3层，地上33层。下列关于该建筑的疏散楼梯设置的说法，正确的是____。,地下室采用封闭楼梯间,地下建筑(室)的疏散楼梯间在首层采用耐火极限不低于1.5h的防火隔墙与其他部位分隔,该建筑的防火门门前堆积有杂物,该建筑的地下部分与地上部分没有共用楼梯间
27,对下列建筑层数进行检查，其中允许6层的是____。,耐火等级为三级公共建筑,耐火等级为三级的金属热轧厂房,耐火等级为一级的工业蜡储存仓库,耐火等级为二级的橡胶制品存储仓库
28,2013年某单位因用电不当发生了灾情，该单位负责人在第一时间组织救援灭火，在经过一个小时的奋力扑救后，终于控制住了火势。依照上述材料，对单位消防工作起决定作用的是____。,政府,公安机关,消防机构,单位自身
29,人员密集的公共场所，其疏散门的净宽度不应小于____。,1.10m,1.20m,1.00m,1.40m
30,某建筑采用临时高压消防积水系统，经计算消防水泵设计扬程为0.90MPa。选择消防水泵时，消防水泵零流量时的压力应在____MPa之间。,0.90～1.08,1.26～1.35,1.26～1.44,1.08～1.26
31,在进行灭火器选择时，____不是考虑的主要因素。,灭火器配置场所的危险等级,灭火器的通用性,灭火剂设置点的环境温度,灭火器设置点的环境通风状况
32,下列有关消防应急照明和疏散指示系统供配电的说法中，不正确的是____。,应急照明配电箱的主电源宜取自于其他防火分区的备用照明配电箱,大于2000m^2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置,小于2000m^2的防火分区可采用专用应急照明回路,应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时，公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层
33,防排烟系统中，防火阀、排烟防火阀安装的方向、位置应正确，阀门顺气流方向关闭，防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙端面不应大于____mm。,100,200,300,400
34,低倍数(含高背压)泡沫产生器、中倍数泡沫产生器要进行喷水试验，其____要符合设计要求。,射程,进口压力,射高,发泡网
35,下列关于通风和空气调节系统中防爆设置的要求中，正确的是____。,对排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统，可选择性设置导除静电的接地装置,乙、丙类厂房内的送、排风管道不宜分层设置,甲类厂房内的送、排风管道宜分层设置,厂房内用于有爆炸危险场所的排风管道，可穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙
36,某大型综合楼地上地下共二十五层，设有自动喷水灭火系统，重要电气设备房设有水喷雾灭火系统。该建筑的消防水泵房不得设置在地下____及以下的楼层内。,首层,二层,三层,四层
37,一般将____作为火灾在防火区域间蔓延的极限温度。,280℃,300℃,360℃,380℃
38,图书馆的地面应采用不低于____级的装修材料。,A,B1,B2,B3
39,关于建筑机械防烟系统联动控制的说法，正确的是____。,火灾确认后，火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相应的机械加压送风机,加压送风口所在防火分区确认火灾后，火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口,火灾确认后，火灾自动报警系统应能在20s内联动开启相应的常闭加压送风口,由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号
40,对于在值班、巡查、检测、灭火演练中发现的消防设施存在问题和故障，相关人员按照规定填写____，向建筑使用管理单位消防安全管理人报告。,《建筑消防设施维护保养记录表》,《建筑消防设施检测记录表》,《建筑消防设施巡查记录表》,《建筑消防设施故障维修记录表》
41,防火防爆措施是综合性的措施，包括选用合理的电气设备，保持必要的防火间距，电气设备正常运行并有良好的通风，采用耐火设施，有完善的继电保护装置等技术措施。平面布置中室外变、配电装置距堆场、可燃液体储罐和甲、乙类厂房库房不应小于____m。,15,25,35,45
42,一类教学楼、办公楼、科研楼、档案楼、图书馆等，其墙面应采用____装修材料。,A级,B1级,B2级,B3级
43,在施工现场生活区一般会搭建大量的供人员办公、住宿的临时用房，以下对临时搭建的宿舍、办公用房防火要求正确的是____。,建筑层数不应超过3层，每层建筑面积不应大于200m^2,单面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.1m；双面布置用房时，其净宽度不应小于1.5m,宿舍房间的建筑面积不应大于30m^2，其他房间的建筑面积不宜大于100m^3,房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m，房门的净宽度不应小于1.0m
44,每个报警区域内应均匀设置火灾警报器。在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报器时，其声压级应高于背景噪声____dB。,10,15,20,25
45,二氧化碳灭火器进行水压试验时，其钢瓶的残余变形率不得____。,小于3%,大于3%,小于5%,大于5%
46,按灭火方式的不同，消防给水系统可分为____。,室外消防给水系统和室内消防给水系统,环状管网消防给水系统和枝状管网消防给水系统,消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统,独立消防给水系统和区域消防给水系统
47,A级电子信息系统机房的主机房应设置____系统。,洁净气体灭火,高压细水雾灭火,自动喷水灭火,室内消火栓
48,疏散走道防火检查主要包括对疏散走道宽度、疏散距离、疏散走道的畅通性、疏散走道与其他部位分隔以及疏散走道的内部装修进行检查，下列建筑物疏散走道畅通性设置中不符合现行国家工程消防技术标准的要求的是____。,简明直接，尽量避免弯曲,可以往返转折,不得设置影响人员疏散的突出物,不得设置影响人员疏散的障碍物
49,当采用柴油发电机组做消防备用电源时，其线路压降应不大于供电电压的____%。,5,6,8,10
50,消防控制室的值班要求正确的是____。,实行每日24h专人值班制度，每班不少于一人,确保火灾自动报警系统，不得将应处于手动控制状态的设备设置在自动控制状态,确保消防用电设备的配电柜控制装置处于手动控制位置,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开
51,建筑高度大于____m的民用建筑，加压风机、防排烟机火灾时持续运行时间要大于90min。,80,100,150,180
52,泄压是减轻爆炸事故危害的一项主要技术措施，下列关于泄压设施或泄压面的说法中，不正确的是____。,泄压设施可以是轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗,轻质屋面板的质量不宜大于50kg/m^2,屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施,泄压面宜靠近容易发生爆炸的部位
53,某写字楼需要安装一批感烟、感温火灾探测器，某办公走廊宽度为2.4m，总长度为50m，下列关于该办公走廊感烟火灾探测器的安装要求，错误的是____。,如果需要倾斜安装，可以将探测器安装在倾斜面上，斜角度为60°,在宽度为2.4m的内走道顶棚上安装探测器时，宜居中安装,首、尾两个探测器距离墙壁的距离经测量均为0.7m,走廊的中间部位设有一个空调送风口，为了不影响感烟探测器的效果，将感烟探测器距空调送风口的距离设置为1.6m
54,散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的车间、装置等，宜布置在明火或散发火花地点的常年主导风向的____或侧风向。,下风向,上风向,上风向或下风向,以上都不对
55,泡沫灭火系统安装完成后，为确保系统投入运行后正常使用，应对管道进行水压强度试验和吹扫，对管道的冲洗采用最大设计流量，水流速度不低于____，以排出水色和透明度与入口水目测一致为合格。,1.0m/s,1.2m/s,1.5m/s,2.0m/s
56,下列关于民用建筑的耐火等级，说法正确的是____。,建筑高度为80m的住宅楼的耐火等级不应低于二级,建筑高度大于100m的民用建筑，其楼板的耐火极限不应低于1.50h,二级耐火等级建筑的屋面应采用不燃材料,二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙，其耐火极限不应低于0.5h
57,火力发电厂主厂房生产过程中的火灾危险性为____，要求厂房的建筑构件的耐火等级为____。,甲级；一级,乙级；二级,丁级；二级,丙级；一级
58,某已建办公楼的建筑高度为66m，一级耐火等级，已按现行有关国家工程建设消防技术标准设置了消防设施。该建筑内疏散门数量不少于2个的开敞式办公区，其室内任一点至最近疏散门的直线距离不应大于____m。,37.5,30,25,20
59,某白酒灌装车间设置推车式灭火器，应优先选择的是____。,抗溶性泡沫灭火器,清水灭火器,水雾灭火器,碳酸氢钠干粉灭火器
60,当单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求，采用多节垂壁搭接的形式使用时，卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于____、翻板式挡烟乖肇的搭接宽度不得小于____。,100mm，20mm,80mm，30mm,100mm，30mm,120mm，20mm
61,下列物质的燃烧属于蒸发燃烧的是____。,木材,铁,沥青,煤
62,某市在会展中心举办农产品交易会，有2000家厂商参展。根据《中华人民共和国消防法》，该场所不符合举办大型群众性活动消防安全规定的做法是____。,由举办单位负责人担任交易会的消防安全责任人,制定灭火和应急疏散预案并组织演练,会展中心的消防水泵有故障，由政府专职消防队现场守护,疏散通道、安全出口保持畅通
63,下列关于建筑火灾蔓延的机理与途径的描述中，正确的是____。,在固体内部只能依靠导热的方式传热,一般来说，通风孔洞面积越小，热对流速度越快；通风孔洞所处位置越高，对流速度越快,热辐射是因热的原因而发出辐射能的现象，属于接触传递能量的方式,当高层建筑发生火灾时，最主要的扩散路线是着火房间→相邻上层房间→室外
64,设置在有爆炸危险场所内的气体灭火系统管网，应设____。,防雷保护设施,防潮设施,防静电接地,气体切断阀
65,____的功能是及时报告发生火灾的部位。,压力开关,水力警铃,延迟器,水流指示器
66,当外墙体保温材料选用非____级材料时，应检查其外侧是否按要求设置不燃材料制作的防护层。,A,B1,B2,B3
67,下列关于干粉灭火系统试压和吹扫的叙述，错误的是____。,采用生活用水进行水压试验和管网冲洗，不得使用海水或者含有腐蚀性化学物质的水进行试压试验、管网冲洗,管网吹扫可采用压缩空气或氮气,对干粉输送管道，试验压力为水压强度试验压力的1/2,在气压强度试验前，用加压介质进行预试验，预试验压力为0.2MPa
68,某消防产品生产企业拟推出最新消防产品，按照《消防产品监督管理规定》规定，下列属于市场准入制度的是____。,强制性产品认证制度和消防产品技术鉴定制度,产品检验制度和产品监测制度,产品监督管理制度和设备准用制度,产品评估制度和产品评审制度
69,人员密集的多层丙类厂房楼梯间的门应为____。,甲级防火门,乙级防火门,丙级防火门,双向弹簧门
70,下列属于洒水喷头按安装方式分类的是____。,闭式喷头,水平式边墙型喷头,开式喷头,玻璃球喷头
71,设计单位为某机械加工厂设计防烟楼梯间和消防电梯前室。在设计时防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于____m^2。,2,3,4,6
72,某五星级酒店有客房600间，属于消防安全重点单位。该单位至少每____月组织一次灭火、逃生疏散演练。,1,3,6,12
73,某停车数量为300辆的汽车库，墙面和顶棚均设有消防应急照明灯具，其地面最低水平照度不应低于____lx。,1,3,5,10
74,下列关于组织火灾扑救和配合火灾调查职责的说法，错误的是____,发生火灾时单位应当立即实施灭火和应急疏散预案，务必做到及时报警，及时疏散人员,任何单位都应当无偿为报火警提供便利，不得阻拦报警,火灾扑灭后及时清理火灾现场,火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场，接受事故调查
75,甲类厂房每层建筑面积不超过____m^2，且同一时间的生产人数不超过5人，则可设置一个安全出口。,100,150,200,250
76,某酚醛泡沫塑料加工厂配置推车式灭火器，则推车式灭火器最大保护距离为____m。,20,30,40,50
77,由燃烧或热解作用产生的全部物质，称为燃烧产物。其中，燃烧生成的气体一般有一氧化碳、____、二氧化碳、二氧化硫等。,一氧化硫,氰化氢,氮气,氨气
78,某一级大型石油化工厂为保证消防用电安全，采用了一级负荷供电。下列场所的消防用电应按一级负荷供电的是____。,室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库),建筑高度大于50m的乙、丙类生产厂房,室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场,座位数超过3000个的体育馆
79,下列建筑外墙所采用的装饰材料中，不符合相关规范要求的是____。,建筑高度为24m的办公楼，外墙采用B2级装修材料,建筑高度为18m的商场，外墙采用B1级装修材料,建筑高度为60m的高级酒店，外墙采用A级装修材料,建筑高度为30m的展览馆，外墙采用B1级装修材料
80,石油化工企业内，装有阻火器的地上卧式储罐的壁厚和地上固定顶钢质储罐的顶板厚度大于或等于____mm时，可不设接闪杆(网)。,1,2,3,4
81,各地在智慧消防建设过程中，积极推广应用城市消防远程监控系统。根据现行国家标准《城市消防远程监控系统技术规范》GB 50440，下列系统和装置中，属于城市消防远程监控系统构成部分的是____。,火灾警报装置,用户信息传输装置,火灾探测报警系统,消防联动控制系统
82,下列建筑场所中，需要设置室内消火栓系统的是____。,建筑占地面积为280m^2的仓库,建筑体积为8000m^3的写字楼,建筑高度为24m的住宅建筑,1200个座位的体育场
83,设置在洁净室或洁净区的自动喷水灭火系统，宜采用____自动喷水灭火系统。,干式,湿式,预作用,雨淋
84,安全检查表的编制一般采用经验法和____。,预测分析法,提问法,事故分析法,系统安全分析法
85,下列有关应急预案演练结束与终止说法中，不正确的是____。,演练完毕，由总策划发出结束信号，演练总指挥宣布演练结束,保障部负责组织人员对演练现场进行清理和恢复,出现真实突发事件，需要参演人员参与应急处置时，要终止演练，使参演人员迅速回归其工作岗位，履行应急处置职责,出现特殊或意外情况，必须立即提前终止演练
86,防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室，开向前室的门应采用____，前室开向避难走道的门应采用____。,甲级防火门；乙级防火门,乙级防火门；甲级防火门,乙级防火门；乙级防火门,甲级防火门；甲级防火门
87,公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向风管连接的支管处设置的防火阀，公称动作温度为____。,100℃,120℃,150℃,180℃
88,某木材加工厂房，层数为1层，建筑面积为1560m^2，设有5个安全出口，该疏散门应采用____。,金属推拉门,玻璃转门,木质外开门,钢质卷帘门
89,水泵的分体安装。水泵在装配前，应首先检查零件主要装配尺寸及影响装配的缺陷，清洗零件后方可进行装配。分体安装水泵时，应____。,先安装电动机再安装水泵,先安装水泵再安装电动机,先安装进出水管再安装水泵,先安装进水管再安装出水管
90,当歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞、娱乐、放映、游艺场所设置在一、二级耐火等级建筑的四层及四层以上时，室内装修的顶棚材料应采用____装修材料。,A级,B1级,B2级,B3级
91,关于避难层的防火构造要求，其叙述正确的是____。,为保证避难层具有较长时间抵抗火烧的能力，避难层的楼板宜采用现浇钢筋混凝土楼板，其耐火极限不应低于3.0h,避难层四周的墙体及避难层内的隔墙，其耐火极限不应低于2.0h，隔墙上的门应采用甲级防火门,管道井、设备间应采用耐火极限不低于1.0h的防火隔墙与避难区分隔,为保证避难层下部楼层起火时不致使避难层地面温度过高，在楼板上宜设隔热层
92,某消防工程施工单位分别以自动、手动方式对采用自动控制方式的水喷雾灭火系统进行联动试验，下列试验次数最少且符合现行国家标准要求的是____。,自动3次，手动2次,自动2次，手动2次,自动2次，手动3次,自动3次，手动3次
93,下列关于气体灭火系统控制组件安装的说法中，正确的是____。,气体喷放指示灯宜安装在防护区入口的正下方,手动启动、停止按钮安装在防护区入口且便于操作的部位,手动启动、停止按钮安装高度为中心点距地(楼)面1.0m,设置在防护区处的手动、自动转换开关，安装高度为中心点距地(楼)面0.8m
94,某多功能组合建筑，建筑高度为45m，耐火等级为二级。建筑地上10层，地下1层，地下一层的地面与室外出入口地坪的高差为8m。下列做法中，符合现行国家消防技术标准的是____。,位于5楼的儿童游乐厅，采用耐火等级为1.50h的不燃烧体墙和1.50h的楼板与其他场所或部位隔开,有一建筑面积为500m^2的观众厅设在6楼,地下一层开设有一家卡拉OK厅,地下车库的疏散楼梯与地上部分共用楼梯间，地下部分与地上部分的连通部分用耐火极限为1.50h的防火墙和乙级防火门分隔
95,在宜发生固体火灾的学校教室、教研室场所配置手提式灭火器时，灭火器的最大保护距离不应大于____m。,15,20,25,30
96,设置中间储罐的房间，必须采用耐火极限不低于____的防火隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位分隔。,1.50h,2.00h,2.50h,3.00h
97,对某在建工程作业场所设置的临时消防车道及救援场地进行防火检查，下列检查结果中，不符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720)要求的是____。,临时消防车道与在建工程距离最小处为5m，最大处为35m,现场设置环形车道确有困难，在消防车道尽端设置尺寸为12m×12m的回车场,临时消防车道的最小净宽度为4m,临时救援场地宽度为8m，与在建工程外脚手架的净距最小处为1.5m
98,____是衡量建筑物耐火程度的分级标准。,耐火极限,耐火完整性,耐火隔热性,耐火等级
99,民用建筑类别是根据建筑高度、使用功能、火灾危险性和扑救难易程度进行确定，主要分为住宅建筑和公共建筑两大类。下列关于民用建筑类别划分说法中，不正确的是____。,在防火方面，宿舍、公寓等防火要求按公共建筑的有关规定执行,对建筑高度大于24m的单层公共建筑主要使用功能为单层时，该建筑为单层建筑,对建筑高度大于24m的单层公共建筑主要使用功能难以区分时，并且单层部分与多层或高层部分采用防火墙分开时，该建筑为多层或高层建筑,30m高层医疗建筑，其划分为一类高层共建筑
100,某超高建筑，其设有建筑面积5000m^2的会议室，按规定设置灭火设施，其灭火器的设置点为5处，则相应每个设置点需要MF/ABC6____具。,3,4,5,6
101,根据《人民防空工程设计防火规范》的规定，下列说法不正确的是____。,防火分区的划分可采用防火墙划分，也可采用防火卷帘划分,设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统的商业营业厅、展览厅，当采用A级装修材料装修时，防火分区允许最大建筑面积不应大于2000m^2,电影院、礼堂的观众厅，防火分区允许最大建筑面积不应大于1000m^2，当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时，其允许最大建筑面积也不得增加,自行车库防火分区允许最大建筑面积为3000m^2
102,水喷雾的灭火机理主要是表面冷却、____、乳化和稀释作用。,阻隔热辐射,覆盖,窒息,吸收热量
103,细水雾灭火系统的喷头最低设计工作压力不应小于____MPa。,0.2,0.35,0.8,1.2
104,当A级或B级电子信息系统机房位于其他建筑物内时，在主机房与其他部位之间设置的隔墙上的门应采用____级防火门。,甲,乙,丙,丁
105,地铁车站是供旅客乘降，换乘和候车的场所，应保证旅客使用方便、安全，并有良好的通风、照明、卫生、防火设备等，给旅客提供舒适的环境。下列地铁车站中，不需要设置防排烟系统的场所是____。,地下或封闭车站的站厅公共区、站台公共区,连续长度大于60m的地下通道和出入口通道,同一个防火分区内的地下车站设备及管理用房的使用面积超过200m^2，或面积超过50m^2经常有人停留的单个房间,连续长度大于200m的地下区间和全封闭车道
106,对工业建筑进行防火检查时，应主要检查工业建筑的火灾危险性、耐火等级和建筑面积，在检查的下列工业建筑中，可以采用三级耐火等级的是____。,建筑面积为1200m^2的金属冶炼车间,独立建造的建筑面积为350m^2的单层印刷车间,建筑面积为350m^2的钠加工厂房,建筑面积为350m^2的空分车间
107,某纺织物加工厂将每个加工车间划分为一个防护区，并设有二氧化碳灭火系统。下列有关气体灭火系统预制灭火装置检测的说法不符合要求的是____。,一个防护区设置的预制灭火系统，其装置数量不宜超过10台,同一防护区设置多台装置时，其相互间的距离不得大于15m,防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa,同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时，必须能同时启动，其动作响应时差不得大于2s
108,某消防管理部门对辖区内的建筑进行定期消防检查，对建筑通风空调系统检查中，不符合现行国家工程消防技术标准的是____。,对含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气的甲、乙类厂房及丙类厂房，空气调节系统采取不循环使用的方式,对民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间，设置自然通风或独立的机械通风设施且其空气不循环使用,厂房内用于有爆炸危险场所的排风管道，包覆不燃材料后穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙,对空气中含有易燃、易爆危险物质的房间，选用防爆型的通风设备
109,下列场所中，应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志的是____。,总建筑面积为6000m^2的展览厅,座位数为1200个的剧场,总建筑面积为5002的电子游艺厅,总建筑面积为5002的地下超市
110,某消防工程施工单位对自动喷水灭火系统闭式喷头进行密封性能试验，下列试验压力和保压时间的做法中，正确的是____,试验压力2.0MPa，保压时间5min,试验压力3.0MPa，保压时间2min,试验压力3.0MPa，保压时间3min,试验压力2.0MPa，保压时间2min
111,沿消防车登高面全程测量消防车登高操作场地的长度、宽度、坡度，长度、宽度测量值的允许负偏差不得大于规定值____%。,2,3,5,10
112,某消防机构在对一单位进行消防安全检查时，发现一组化学泡沫型灭火器，其出厂期已满7年，筒体表面仅有少部分腐蚀，对该灭火器的正确处理方式是____。,报废,更换,维修,再充装
113,下列关于点型感烟、感温火灾探测器安装要求的叙述中，错误的是____。,探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m,探测器周围水平距离0.5m内，不应有遮挡物,探测器至空调送风口最近边的水平距离，不应小于0.5m,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5m
114,水压试验用水的水质与管道冲洗水一致，水中氯离子含量不超过____mg/kg。,25,20,15,10
115,中庭是指建筑室内无楼板分隔，上下敞开相连通的建筑内部空间。下列关于某高层民用建筑的中庭进行防火检查的说法中，符合现行国家消防技术标准的是____。,与周围空间采用耐火极限为1.00h的防火隔墙分隔,中庭可以设置快消类商品展台,连通部位的顶棚、墙面装修材料都应采用不低于B1级的装修材料,应设置排烟设施，可不设自动喷水灭火系统
116,地铁车站两个防火分区之间应采用耐火极限不低于____h的防火墙和甲级防火门分隔。,1,2,3,5
117,泡沫灭火系统检查与维护中，消防泵和备用动力启动试验频率为____，看其是否运转正常。,每天一次,每周一次,每月一次,每年一次
118,符合《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG 158—2004)的胶粉聚苯颗粒保温浆料是一种有机、无机复合的保温隔热材料，聚苯颗粒的体积大约占80%左右，导热系数为0.06W/(m·K)，燃烧性能等级为B1级，属于____。,不燃材料,难燃材料,可燃材料,易燃材料
119,进水口公称通径为150mm的消火栓，其吸水管出水口应选用规格为____消防接口，水带出水口应选用规格为____的消防接口。,150mm；150mm,150mm；80mm,150mm；65mm,80mm；65mm
120,电子信息系统机房内的设备贵重，所包含的数据具有重要作用，一旦发生火灾将会造成巨大损失，为此要对其进行有效的防火设计。下列有关电子信息系统机房的防雷和接地的表述错误的是____。,交流工作接地，接地电阻小于4Ω,安全保护接地，接地电阻小于4Ω,直流工作接地，接地电阻小于4Ω,综合接地系统，接地电阻小于1Ω
121,某耐火等级为一级的地下服装加工厂房的一个防火分区内，设置自动灭火系统的面积为300m^2，该防火分区未设置自动灭火系统区域的建筑面积不应超过____m^2。,350,400,700,850
122,关于室外消火栓进出口口径检查，设置错误的是____。,室外地上式消火栓进水口口径为DN100，出水口口径为一个DN100、两个DN65,室外地上式消火栓进水口口径为DN150，出水口口径为一个DN150、两个DN65,室外地下式消火栓进水口口径为DN100，出水口口径为一个DN100、一个DN65,室外地下式消火栓进水口口径为DN150，出水口口径为一个DN150、一个DN65
123,下列关于采用传动管启动水喷雾灭火系统的说法中，错误的是____。,雨淋报警阀组通过联动控制器开启,系统利用闭式喷头探测火灾,雨淋报警阀组通过气动开启,雨淋报警阀组通过液动开启
124,下列关于室外消火栓系统的施工安装中对消火栓安装的说法，不符合国家工程消防技术标准的是____。,消火栓安装位于人行道沿上2.0m处,室外地上式消火栓安装时，消火栓顶距地面高为0.64m,消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座,消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m
125,某研究机构计划对一批物品的燃烧特性进行研究并归类。其中，某类物品的特性是在空气中受到火烧或高温作用时，难起火、难燃或微燃，将火源拿走，燃烧即可停止。它应归属于____类物品。,乙,丙,丁,戊
126,岩棉、矿棉在常温条件下(25℃左右)的导热系数通常在(0.036～0.041)W/(m·K)之间，其本身属于无机质硅酸盐纤维，不可燃。在加工成制品的过程中，要加入有机黏结剂或添加物，这些材料对制品的燃烧性能会产生一定的影响。但通常仍将它们认定为____。,不燃材料,难燃材料,可燃材料,易燃材料
127,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不得小于____。,1.0m,2.5m,2.0m,3.0m
128,危险品不只包括爆炸品，它还有____、毒害、腐蚀、放射性等性质，在运输、装卸和储存保管过程中，易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的物品。,易损,易燃,易分解,易反应
129,火灾自动报警系统电气火灾监控器，监控器与备用电源之间的连线断路和短路，监控器应在____内发出故障信号。,60s,80s,100s,120s
130,某层数为6层，单层面积为2500m^2，建筑高度为20m的在建工程设置了临时室外消防给水系统。下列关于临时室外消防给水系统设置的做法中，正确的是____。,室外消火栓的最大保护半径不应大于120m,室外消火栓的间距不应大于120m,临时给水管网宜布置成枝状,室外消防给水干管管径为DN80
131,下面关于消防应急照明和疏散指示系统安装的说法，不符合要求的是____。,消防应急灯具与供电线路之间可以使用插头连接,消防应急灯具应安装牢固，消防应急标志灯具周围要保证无遮挡物,消防应急照明灯具安装时，在正面迎向人员疏散方向，应有防止造成眩光的措施,消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上
132,某商场由于考虑使用功能的要求，在多处采用了防火卷帘作为防火分隔设施。消防机构在对防火卷帘进行检查时获取的下列信息，不符合规范要求的是____。,中庭连廊与商铺之间采用宽度超过20m的防火卷帘进行分隔,消防电梯前室采用具有停滞功能的防火卷帘,商场防火分区采用特级防火卷帘，未设自动喷水系统保护,在外墙开口部位设置耐火等级为3.00h的钢制防火卷帘，采用闭式自动喷水系统保护
133,近几年来，浮顶罐已经成为石油储备基地普遍采用的原油储罐，浮顶罐采用的泡沫灭火系统应是____。,液下喷射系统,半液下喷射系统,液上喷射系统,半液上喷射系统
134,探测器底座的连接导线，应留有不小于____的余量，且在其端部应有明显的永久性标志。,50mm,100mm,150mm,200mm
135,____对建筑消防设施履行日常管理责任。,建筑消防设施的产权单位,行政管理部门,公安机关消防机构,各级人民政府
136,下列选项中不属于室外楼梯使用范围的是____。,甲、乙、丙类厂房,建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的丁、戊类高层厂房,辅助防烟楼梯,建筑高度大于33m的住宅建筑
137,火灾自动报警系统中，适用于仅需要报警，不需要联动自动消防设备的保护对象的报警系统是____。,火灾探测报警系统,区域报警系统,集中报警系统,控制中心报警系统
138,某装修材料公司按实际应用对装修材料进行了分类存储。下列不属于装修材料按实际应用分类的有____。,饰面材料,墙面材料,装饰件,大型家具
139,机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机，保证280℃时能连续工作____min。,15,30,45,60
140,对于储气瓶型干粉灭火系统，当采用局部应用系统时，喷头最大安装高度不大于____。,5m,6m,7m,8m
141,现场制作的常压钢质泡沫液储罐需要进行严密性试验，试验压力为储罐装满水后的静压力，试验时间不能小于____，目测不能有渗漏。,10min,20min,1h,30min
142,防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于____㎡。,1,2,3,4
143,加油加气站的变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于____m。,2,3,4,6
144,某石油公司为提高企业和员工的应急处置能力，组织全体员工进行石油管道泄漏应急演练。下列有关应急预案演练结束与终止的说法中，不正确的是____。,演练完毕，由总策划发出结束信号，演练总指挥宣布演练结束,保障部负责组织人员对演练现场进行清理和恢复,出现真实突发事件，需要参演人员参与应急处置时，要终止演练，使参演人员迅速回归其工作岗位，履行应急处置职责,出现特殊或意外情况，必须立即终止演练
145,某建筑内布置了消防灭火设备，采用K=115快速响应扩展覆盖喷头的系统，作用面积应按开放喷头数不少于____只确定。,6,7,8,9
146,室外消火栓系统的任务是通过室外消火栓为消防车等消防设备提供消防用水，或通过进户管为室内消防给水设备提供消防用水。其中，各室外消火栓的间距不应大于____m。,60,100,120,150
147,危险品是指有爆炸、____、毒害、腐蚀、放射性等性质，在运输、装卸和储存保管过程中，易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的物品。,易损,易燃,易分解,易反应
148,消防给水系统按水压分类，可分为高压消防给水系统、稳高压消防给水系统、临时高压消防给水系统和低压消防给水系统。下列属于低压消防给水系统特点的是____。,在灭火时，由压力联动装置启动消防泵，使管网中最不利点的水压和流量达到灭火要求,在灭火时靠消防车的消防泵来加压，以满足最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火要求,在灭火时启动消防泵，使管网中最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火要求,系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统
149,消防电梯从首层到顶层的运行时间不超过____。,30s,1min,1.5min,2min
150,展览馆对某位书法家的部分作品进行为期一天的展览。根据《大型群众性活动安全管理条例》的规定，当预计参观人数达到____人以上时，即可称为大型群众性活动。,100,200,500,1000
151,根据使用场所的潮湿、化学腐蚀、高温等环境因素及额定电压要求，选择适宜的电线电缆，其中固定敷设的供电线路宜选用____线缆。,铁芯,铝芯,铜芯,锰芯
152,防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上，建筑内的防火墙不宜设置在转角处，确需设置时，内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于____m。,3,4,5,6
153,建筑高度超过____的公共建筑和住宅建筑应设置避难层。,50m,100m,120m,150m
154,进行被动防火系统建筑结构设计时，当温度达到____时，钢筋进入液态，失去了抵抗荷载的能力。,500℃,600℃,1000℃,1400℃
155,送检泡沫液主要是对其发泡性能和灭火性能进行检测，下面不属于检测内容的是____。,发泡时间,析液时间,灭火时间,抗烧时间
156,____在注册消防工程师职业道德中尤为重要，是注册消防工程师行业的本质要求。,爱岗敬业,依法执业,客观公正,公平竞争
157,灭火器的设置应遵循的规定不包括____。,灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点，且不得影响安全疏散,对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志,灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外,灭火器可以设置在潮湿或强腐蚀性的地点
158,有一公共建筑，耐火等级为一级，该建筑疏散走道两侧隔墙的耐火极限不低于____h。,0.5,1,1.5,2
159,消防车登高操作场地与消防车通道连通，场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜____。,小于5m，且不大于8m,小于5m，且不大于10m,小于8m，且不大于15m,小于15m，且不大于50m
160,为保证安全，除中庭外，当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于____m。,5,8,10,20
161,某在建工程，单体体积为35000m^3，设计建筑高度为23.5m，设置了临时室内、外消防给水系统。该建设工程施工现场室外消防给水系统设置的做法中，不符合现行国家消防技术规范要求的是____。,临时室外消防给水干管的管径采用DN100,室外消火栓沿在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场均匀布置,室外消火栓与在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场的外边线的距离为4m,消火栓的间距为120m
162,某单位设置储压型干粉灭火系统。该系统的组件不包括____。,容器阀,驱动装置,安全泄压装置,干粉储存容器
163,很多古建筑都坐落在森林或者郊野，这些地方极易发生火灾，因此建在森林、郊野的古建筑周围应开辟宽度为____m的防火隔离带。,15～30,20～40,30～50,35～60
164,建筑内采用分区供水时，可以采用转输水箱串联的方式。转输水箱也可以作为高位消防水箱，则转输水箱最小容积为____m^3。,50,60,100,36
165,关于交通隧道内火灾自动报警系统的设置，下列说法中正确的是____。,应设置火灾自动探测装置,隧道出入口和隧道内每隔200m处，应设置报警电话和报警按钮,应单独设置火灾应急广播,每隔100～150m处设置指示隧道内发生火灾的声光警报装置
166,某煤粉加工车间计划安装自动喷水灭火系统，安装前相关消防人员对喷头、报警阀、压力开关、水流指示器、末端试水装置等组件的外观、功能进行现场检查。其中测试末端试水装置密封性能，试验压力为额定工作压力的____倍。,1.1,1.2,1.3,1.4
167,下列关于火灾风险的说法中，正确的是____。,火灾概率大，火灾风险高,火灾所导致后果严重，火灾风险高,火灾风险与火灾概率、后果成线性关系,火灾风险是火灾概率与火灾后果的综合度量
168,某旅游景点，现需新建一单层木结构商店，当该建筑总面积大于____m^2时，该木结构建筑应设置火灾自动报警系统。,1000,1500,2000,2500
169,设置了自动喷水灭火系统且耐火等级为二级的高层民用建筑，其防火分区最大允许建筑面积为____。,1500m^2,2000m^2,3000m^2,4000m^2
170,根据现行国家标准《建筑钢结构防火规范》(GB 51249—2017)，下列民用建筑钢结构的防火设计方案中，错误的是____。,一级耐火等级建筑，钢结构楼盖支撑设计耐火极限取2.00h,二级耐火等级建筑，钢结构楼面梁设计耐火极限取1.50h,一级耐火等级建筑，钢结构柱间支撑设计耐火极限取2.50h,二级耐火等级建筑，钢结构屋盖支撑设计耐火极限取1.00h
171,下列建筑外墙装饰的防火要求，描述不正确的是____。,建筑外墙的装饰层，除采用涂料外，不得使用可燃材料,当建筑外墙采用可燃保温材料时，不得使用火灾时易脱落的瓷砖材料,在消防车登高面一侧外墙上，不可设置凸出的广告牌,户外电致发光广告牌可直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上
172,轻系列消防车的最小转弯半径为____。,≥7m,≥9m,≥10m,≥12m
173,某多层仓库耐火等级为二级，占地面积1800m^2，仓库内存放有动物油500L，酚醛泡沫塑料200kg，钢材2t，该仓库防火分区建筑面积最大可为____m^2。,1500,1200,700,1400
174,火灾报警控制器在检测时，实际安装数量在6～10台者，抽验____台。,8,3,4,5
175,某大型综合楼地上、地下共25层，设有自动喷水灭火系统，重要电气设备房设有水喷雾灭火系统。该建筑的消防水泵房不得设置在____及以下的楼层内。,首层,地下二层,地下三层,地下四层
176,固体可燃物由于其分子结构的复杂性和物理性质的不同，其燃烧方式也各不相同，但不包含____。,蒸发燃烧,分解燃烧,闪燃,阴燃
177,下列爆炸性厂房、仓库中，布置错误的是____。,有爆炸危险的甲、乙类厂房、仓库宜独立布置，并宜采用封闭式，其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架结构,有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形，与主导风向应垂直或夹角不小于45°,甲类厂房与民用建筑的防火间距不应小于25m，与高层建筑防火间距不应小于50m,甲类库房与单、多层和明火或散发火花地点的防火间距按其储存物品性质不同为25～40m
178,作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于____。,50kg/m^2,60kg/m^2,70kg/m^2,80kg/m^2
179,某单位泡沫灭火系统的泡沫液用量较大，因此需要将相关泡沫液送至具备相应资质的检测单位进行检测。下列泡沫液中，该单位需要送检的是____。,6%型低倍数泡沫液设计用量5.0t,3%型低倍数泡沫液设计用量3.2t,6%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量2.0t,6%合成型中倍数泡沫液最小储备量2.0t
180,防火隔间的建筑面积不小于____。,3.0m^2,4.0m^2,5.0m^2,6.0m^2
181,对一时不能拆除重建的旧城区中严重影响城市消防安全的企业，可划分占地面积不大于2500m^2的防火分区，各分区之间留出不小于____的防火通道或设置高出建筑屋面不小于50cm的防火墙。,3m,4m,5m,6m
182,飞机停放和维修区内电源插座距地面安装高度应大于____m。,0.5,1,1.2,1.5
183,建立火灾风险评估指标体系，需遵循的原则有科学性、系统性、综合性和适用性等。所采用的方法要简单、结论要明确、效果要显著是____原则。,科学性,系统性,综合性,适用性
184,气体灭火系统年度检查要求中，对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验。通过报警联动，检验气体灭火控制盘功能，并进行自动启动方式模拟喷气试验，检查比例为____，且最少一个分区。,10%,20%,30%,40%
185,下列关于厂房的防火间距的说法中，错误的是____。,乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m,两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时，其防火间距不限，但甲类厂房之间不应小于5m,耐火等级低于四级的既有厂房，其耐火等级可按四级确定,发电厂内的主变压器，其油量可按单台确定
186,在体积不变时，压力越大，气体的温度____。,越低,越高,相等,无变化
187,火灾自动报警系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号，无法实现要求的联动功能的，定为____不合格。,A类,B类,C类,D类
188,经阻燃处理后的木材构件按其燃烧性能属于____。,不燃性构件,难燃性构件,可燃性构件,易燃性构件
189,河北某市因城区改造，需要建立新的城市消防远程监控系统，当新的城市消防远程监控系统竣工后，应由____负责组织相关单位进行工程检测。,施工单位,建设单位,消防部门,质量监督站
190,下列不属于防烟排烟系统中自动排烟窗调试要求的是____。,手动操作排烟窗按钮进行试验，排烟窗动作应灵敏、可靠，完全开启时间应符合设计,排烟窗完全开启后，状态信号应反馈到消防控制室,挡烟垂壁下降到设计高度后应能将状态信号反馈到消防控制室,模拟火灾，相应区域火灾报警后，同一防火区域内排烟窗应能联动开启
191,车库室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m，消火栓口径应为____mm。,40,50,55,65
192,下列不属于国家颁布的淘汰目录的灭火器的是____。,酸碱型灭火器,化学泡沫型灭火器,倒置使用型灭火器,卤代烷灭火器
193,为了减少爆炸损失，作为泄压设施的轻质屋面板的单位面积质量不宜大于____kg/m^2。,20,40,60,100
194,甲、乙类生产厂房每层的总建筑面积不超过____m^2，且同一时间内的生产人员总数不超过5人。,50,45,40,30
195,飞机停放和维修区与办公楼、飞机部件喷漆间、飞机座椅维修间、航材库、配电室和动力站等生产辅助用房应隔开，防火墙上应采用耐火极限不低于____的防火卷帘。,3.00h,2.50h,2.00h,1.50h
196,地下车站站台至站厅的疏散楼梯、扶梯和疏散通道的通过能力，应保证在远期或客流控制期中超高峰小时最大客流量时，一列进站列车所载乘客及站台上的候车乘客能在____min内全部疏散至站厅公共区或其他安全区域。,5,6,7,10
197,补风量不应小于排烟量的____。,30%,50%,80%,100%
198,南昌、衡阳和哈尔滨先后发生过3起建筑火灾坍塌事故，建筑分别在火灾发生后115min、196min、537min时坍塌。坍塌建筑的底部或底部数层均为钢筋混凝土框架结构、上部均为砖混结构。事实上，下列建筑结构中，耐火性能相对较低的是____。,砖混结构,钢筋混凝土结构,钢结构,钢筋混凝土排架结构
199,我国现行规范根据允许疏散时间来确定疏散通道的____，从而计算出安全出口的总宽度。,疏散人数,单股人流通行能力,单股人流宽度,百人宽度指标
200,歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于2个，但是，当其建筑面积不大于____m^2且经常停留人数不超过15人时可设置1个疏散门。,50,60,75,80
201,一建筑物危险来临时间为3min，安全裕度时间取建筑的使用者撤离到安全地带所花的时间的0.5倍，该建筑人员撤离的疏散时间小于____min。,1,2,3,4
202,消防安全重点单位的界定程序包括申报、核定、告知、公告等步骤。____是公安机关消防机构接到申报后，对申报备案单位的情况进行核实确定，按照分级管理的原则，对确定的消防安全重点单位进行登记造册。,申报,核定,告知,公告
203,为防止火势失去控制，继续扩大燃烧而造成灾害，需要采取一定的方式将火扑灭，通常有冷却、隔离、窒息和化学抑制四种方法，这些方法的根本原理是____。,控制可燃物,破坏燃烧条件,隔绝助燃物,控制引火源
204,下列关于办公室、休息室平面布置的做法中，正确的是____。,某办公室贴邻煤油灌桶间建造，其耐火等级为二级，并采用耐火极限为3.00h的防火隔墙与煤油灌桶间分隔，安全出口独立设置,某休息室设置在收音机装配厂房内，隔墙上与其他区域相互连通的门采用乙级防火门,某办公室与液氯储瓶间贴邻建造，并采用防爆墙进行分隔,某办公室设置在樟脑油仓库内，采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔
205,____是安装在外浮顶储罐罐壁顶部，能使泡沫沿罐壁向下流动和防止泡沫流失的装置。,泡沫导流罩,泡沫降落槽,泡沫溜槽,泡沫液储罐
206,甲、乙、丙类液体储罐区宜设置在城市____。,全年最小频率风向的上风侧,全年最小频率风向的下风侧,全年最大频率风向的上风侧,全年最大频率风向的下风侧
207,排烟金属风管的隔热层应采用厚度不小于____mm的不燃绝热材料(如矿棉、岩棉、硅酸铝等)，绝热材料的施工及风管加固、导流片的设置应按国家标准有关规定执行。,10,20,30,40
208,某通信机房设置七氟丙烷预制灭火系统，该系统应有____种启动方式。,1,2,3,4
209,按照物质产生爆炸的原因和性质的不同，爆炸可分为物理爆炸、化学爆炸和核爆炸。下列各种爆炸中，属于物理爆炸的是____。,蒸汽锅炉因水快速汽化，容器压力急剧增加，压力超过设备所能承受的强度而发生的爆炸,空气和氢气、丙烷、乙醚等混合气的爆炸,空气中飞散的铝粉、镁粉、亚麻、玉米淀粉等引起的爆炸,乙炔、乙烯、氯乙烯等在分解时引起的爆炸
210,消防安全评估属于风险管理的范畴，是风险管理的有机组成部分。下列火灾风险评估的相关概念中，错误的是____。,火灾危险：引发潜在火灾的可能性，针对的是作为客体的火灾危险源引发火灾的状况,火灾风险：对潜在火灾的发生概率及火灾事件所产生后果的综合度量,火灾危险源：物质发生火灾的可能性及火灾在不受外力影响下所产生后果的严重程度,火灾风险源：能够对目标发生火灾的机率及其后果产生影响的所有来源
211,一建筑物室外地面至顶部屋面高度为23m，顶部屋面面积为200m^2，有局部突出屋顶的若干辅助用房，该辅助用房高度为2m，面积为60m^3，按照国家消防工程技术标准规定，该建筑物的高度为____m。,23,24,25,26
212,下列不属于按建筑物使用性质分类的是____。,民用建筑,商业建筑,农业建筑,工业建筑
213,下列关于灭火器维修的说法，错误的是____。,灭火器维修前，维修人员可以不用记录灭火器的型号规格、出厂日期、基本参数等信息,清理灭火器内残剩灭火剂时，要防止不同灭火剂混杂污染,灭火器维修过程中，严格按照操作规程和维修程序，采取正确的操作方法组织实施，以确保维修人员安全,储气式灭火器维修前，完全释放驱动气体，经确认后再逐具检查维修
214,采用K=115快速响应扩展覆盖喷头的自动喷水灭火系统，同一配水支管上喷头的最大间距和相邻配水支管的最大间距，矩形布置时长边不应大于____m。,2.2,4.4,4.6,4.8
215,下列不属于电气防爆基本措施的是____。,设置漏电火灾报警和紧急断电设置,采用防爆的电气设备,宜将正常运行时产生火花、电弧和危险温度的电气设备和线路，布置在爆炸危险性较小或没有爆炸危险的环境内,严格控制电器设备的温度
216,一般情况下，两座相邻飞机库之间的防火间距不应小于____m，但当两座飞机库其相邻的较高一面的外墙为防火墙时，其防火间距不限。,13,14,16,30
217,甲、乙、丙类液体储罐区宜选用的泡沫灭火系统是____。,低倍数泡沫灭火系统,中倍数泡沫灭火系统,高倍数泡沫灭火系统,全淹没泡沫灭火系统
218,某金属元件抛光车间的下列做法中，不符合规范要求的是____。,采用铜芯绝缘导线作配线,导线的连接采用压接方式,电气设备按潮湿环境选用,带电部件的接地干线有两处与接地体相连
219,某高层民用建筑建筑高度90m，设有临时高压给水系统。除规范另有规定外，高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力不应低于____MPa。,0.05,0.07,0.1,0.15
220,建筑高度大于____且标准层建筑面积大于2000m^2的公共建筑，其屋顶宜设置直升机停机坪或供直升机救助的设施。,50m,80m,100m,120m
221,完全忽略掉了人的个体特性，将人群的疏散作为一种整体运动的人员疏散计算模型是____。,人员行为模型,水力疏散模型,复杂行为模型,函数模拟行为模型
222,防烟楼梯间疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门为应采用____。,甲级防火门,乙级防火门,丙级防火门,双向弹簧门
223,某消防技术服务机构对某宾馆的火灾自动报警系统进行年度检测，下列检测结果中不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》要求的是____。,断开一个探测回路与控制器之间的连线，56s时控制器发出故障信号,报警控制器在故障状态下，使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号，80s时控制器发出火灾报警信号,将一个探测回路中任意探测器的接线断开，60s时控制器发出故障信号,断开备用电源与控制器之间的连线，80s时控制器发出故障信号
224,某消防施工单位为一栋高层建筑安装室外消防水泵接合器。下列做法中，不符合现行国家消防技术标准要求的是____。,对组装式水泵接合器进行安装时，施工人员按接口、本体、连接管、安全阀、止回阀、放空管、控制阀的顺序进行,水泵接合器的接口的位置应方便操作，安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段，距离室外消火栓的距离为30m,地下水泵接合器的进水口与井盖底面的距离为0.35m，其中井盖的半径为0.3m,地下消防水泵接合器井盖应采用铸铁井盖
225,本着既经济合理又能确保消防安全基本要求的原则，下列对临时搭建的办公用房的防火要求中，符合规定的是____。,建筑构件的燃烧性能等级不得低于B1级,建筑层数最多为2层且每层建筑面积不应大于300m^2,房间建筑面积超过50m^2时，房门的净宽度不应小于1.2m,疏散走道的净宽度不应小于疏散楼梯的净宽度
226,某新建的消防控制室要做顶棚和墙面的装修，那么它应采用____级装修材料。,A,B1,B2,B3
227,某修车库设有7个修车位，根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014)，该修车库的防火分类应为____类。,Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
228,在物质燃烧要素中，受人的主观能动性影响最大的是____。,可燃性,助燃剂,火源,空间
229,某商场的防火分区采用防火墙防火卷帘进行分隔。对该建筑防火卷帘的检查测试结果中，不符合现行国家标准要求的是____。,垂直卷帘电动启、闭的运行速度为7m/min,防火卷帘装配温控释放装置，当释放装置的感温元件周围温度达到79℃时，释放装置动作，卷帘依自重下降关闭,疏散通道上的防火卷帘的控制器在接收到专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号后，下降至距楼板面1.8m处,防火卷帘的控制器及手动按钮盒安装在底边距地面高度为1.5m的位置
230,为了赢得宝贵的时间，消防电梯的行驶速度从首层至顶层的运行时间不宜大于____。,30s,45s,60s,90s
231,某安全工作小组对某厂区进行防火检查，关于厂房内建筑与厂房围墙之间的距离，按照要求不宜小于____。,3m,5m,8m,10m
232,某金属制品抛光车间由于可燃粉尘浓度过高，发生化学爆炸。化学爆炸是指由于物质急剧氧化或分解产生温度、压力增加或两者同时增加而形成的爆炸现象，以下不属于化学爆炸的是____。,炸药爆炸,可燃气体爆炸,可燃粉尘爆炸,锅炉爆炸
233,为评估城市某个区域的火灾风险，建立该区域的火灾风险分布，为城市配置合理的公共消防力量、为指挥者确定灭火救援出动方案提供基础，进而为城市和区域的综合消防安全管理提供决策支持，应采用____的方法。,区域消防安全评估,社会消防安全评估,企业消防安全评估,城市消防安全评估
234,某木器厂房地上5层，耐火等级为二级，建筑高度为23m，建筑面积8000m^2。下列做法中，符合规定的是____。,在厂房内安全的场所处设一座员工宿舍,厂房内设置的工人休息室采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,厂房内设油漆中间仓库，采用防火墙和耐火极限为1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔,厂房内设置柴油储罐的房间，采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔，房门采用甲级防火门
235,下列工程项目中，可对其全部或者部分进行消防性能化设计的是____。,居住建筑,室内净高小于8m的丙丁戊类厂房和丙丁戊类仓库,按照现行国家消防技术标准进行防火分隔、防烟排烟、安全疏散、建筑构件耐火等设计时，难以满足工程项目特殊使用功能的,国家现行消防技术标准已有明确规定，且无特殊使用功能的建筑
236,某大型生产厂房要设置附属仓库，经过查找附属仓库设置规定的相关资料和小组讨论后做出了以下判断。其判断错误的是____。,厂房内设置不超过一昼夜需要量的甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,厂房内设置丙类仓库时，必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房隔开,设置丁、戊类仓库时，必须采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与厂房隔开,厂房内设置不超过一昼夜需要量的甲、乙类中间仓库时应采用防火墙和耐火极限不低于2.50h的不燃烧体楼板与其他部分隔开
237,事故树分析法是系统安全工程中常用的分析方法之一。在绘制事故树中，用矩形符号表示的事件是____。,结果事件,底事件,基本事件,特殊事件
238,地铁站台和站厅公共区内任一点，与安全出口的疏散距离不得大于____m。,20,30,40,50
239,电动机不允许频繁启动，冷态下启动次数不应超过____次，热态下启动次数不应超过____次。,5，2,3，3,5，5,2，2
240,我们常在大楼里面见到消火栓箱，里面放置的有消防器材等灭火设施，消火栓箱的完整与否关系到整栋大楼的消防安全。下列符合消火栓箱检查验收规定的是____。,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面呈90°角，栓口不应安装在门轴侧,如设计未要求，栓口中心距地面应为1.1m，但每栋建筑物应一致，允许偏差±10mm,阀门的设置位置应便于操作使用，阀门的中心距箱侧面为100mm,消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±5mm
241,在消防给水系统减压阀的维护管理中，应定期对减压阀进行检测。对减压阀组进行放水试验应____。,每月一次,每季度一次,每半年一次,每年一次
242,下列关于消防给水管网维护管理的说法中，不合理的是____。,每季度对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常,每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测,在市政供水阀门处于完全开启状态时，每周对倒流防止器的压差进行检测,每天对水源控制阀进行外观检查，并应保证系统处于无故障状态
243,飞机停放和维修区的每个防火分区内，其最远工作地点到安全出口的距离不应大于____。,30m,45m,50m,75m
244,某座3100个座位的大剧院，地下车库采用预作用自动喷水灭火系统，演员化妆间等采用湿式自动喷水灭火系统，舞台葡萄架下采用雨淋系统，舞台口采用防护冷却水幕系统。该建筑的自动喷水灭火系统应选用____种报警阀组。,1,2,3,4
245,按照国家工程建设消防技术标准对消防救援口进行防火检查时，下列不符合标准的是____。,消防救援口设置位置与消防车登高操作场地相对应,窗口的玻璃易于破碎，并在外侧设置易于识别的明显标志,消防救援口洞口的净高度和净宽度分别不小于0.80m和1.00m，窗口下沿距室内地面不宜大于1.20m,消防救援口沿建筑外墙逐层设置，设置间距不大于50m，保证每个防火分区不少于2个
246,自动喷水灭火系统管网气压严密性试验压力为0.28MPa，且稳压24h，压力降不大于____MPa。,0.01,0.02,0.03,0.04
247,嵌墙式灭火器箱的安装高度按照手提式灭火器顶部与地面距离____确定。,不大于1.5m,不小于1.5m,不大于1.3m,不小于1.3m
248,某歌舞厅布置在高层公共建筑的第四层，当该歌舞厅设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统时，每个厅、室的面积不应大于____m^2。,150,200,300,400
249,某硝化棉生产金属制造企业由于空间限制，办公室、休息室与耐火等级为一级的金属制品抛光车间贴邻建造。两者之间应采用耐火极限不低于____的不燃烧体防爆墙隔开。,1.00h,2.00h,2.50h,3.00h
250,下列不属于应急疏散组织程序中疏散引导工作的是____。,明确责任人,划定危险区,及时变更修正,突出重点
251,人防工程内设置有病房、旅店、员工宿舍时，不得设置在地下____及以下层。,一层,二层,三层,四层
252,某火力发电厂有多个发电机组，其消防用电设备采用双电源或双回路供电。双电源或双回路应在____配电箱处切换。,最开始一级,中间一级,倒数第二级,最末一级
253,由于北方气候干燥，多个古城发生过火灾事故，造成巨大损失。有关古建筑防火措施的说法，错误的是____。,古建筑宜配置适合扑救古建筑火灾的灭火效率高、水渍损失小的灭火和抢险救援器材，如高压脉冲水枪、细水雾等,建在森林、郊野的古建筑周围应开辟宽度50～80m的防火隔离带,古建筑的电线电缆应采用防火涂料刷涂、喷涂，以达到防火阻燃的要求,古建筑内应设置消防安全疏散指示标志和“严禁烟火”、“禁止吸烟”等消防安全警示标志
254,在对泡沫液的现场检验过程中，下列____情况需要送检。,6%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于6.0t,3%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于3.0t,6%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.5t,6%合成型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于1.0t
255,线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为____m，距地高度不宜超过____m。,0.2～0.5，10,0.3～0.5，20,0.2～1.0，10,0.3～1.0，20
256,某歌舞厅由于使用大功率灯泡引发电路故障，造成火灾事故。《建筑电气防火规范》规定舞台暗装彩灯泡，舞池脚灯彩灯泡，其功率均宜____。,在30W以下，最大不应超过60W,在40W以下，最大不应超过60W,在30W以下，最大不应超过80W,在40W以下，最大不应超过80W
257,下列场所宜选择线型光纤感温火灾探测器的是____。,汽油储罐,电缆夹层,建筑高度18m的体育馆,燃气站
258,根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》，车位数为8个，总建筑面积为1000m^2的修车库属于____。,Ⅰ类修车库,Ⅱ类修车库,Ⅲ类修车库,Ⅳ类修车库
259,下列有关防火分区面积的说法，正确的是____。,一座仓库内储存两种火灾危险不同的物品，当火灾危险性较大的物品的量较少时，仓库的防火分区的最大允许建筑面积可按火灾危险性较小的物品确定,在室内有车道且有人停留的机械汽车库中，其防火分区的最大允许建筑面积按常规汽车库要求减少25%,设置在地下的设备用房的防火分区面积最大不应大于500m^2，全部设置自喷时可增至1000m^2,商店营业厅设置在多层建筑的首层且满足一定的条件时，防火分区面积可为100000m^2
260,某炼钢厂转炉车间消防负责人王某对车间内自动喷水灭火系统进行周期性检查，根据周期检查记录，下列系统部件检查时间皆超过一个月但不满三个月。则此次检查项目不包括____。,电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试,喷头完好状况、备用量及异物清除等检查,系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查,水源供水能力测试
261,某建筑高度为36m的住宅建筑的首层设有面积不大于300m^2的医院、理发店等小型营业性用房，该建筑的平面布置、安全疏散等应符合规范规定。下列规定中，错误的是____。,住宅部分与医院之间应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔,医院和理发店之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔,住宅部分的疏散楼梯应单独设置,医院内任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于22m
262,下列消防工程建设过程的描述中，不正确的是____。,为确保消防设施施工安装质量，消防设施安装调试、技术检测应由具有相应等级资质的施工单位、消防技术服务机构承担,施工单位采购的各类消防设施的设备、组件及材料等到达施工现场后，监理单位组织实施现场检查,各类消防设施施工结束后，由施工单位或者其委托的具有调试能力的其他单位组织实施消防设施调试，调试工作包括各类消防设施的单机设备、组件调试和系统联动调试等内容,消防设施施工结束后，由建设单位组织设计、施工、监理等单位进行包括消防设施在内的建设工程竣工验收
263,高度高、体量大，功能复杂、扑救困难的建筑应设____消防车道。,环形,长条形,方形,尽头式
264,具有延迟功能的水流指示器，检查桨片动作后报警延迟时间，在____s范围内。,2～70,2～80,2～90,2～100
265,防止液体流散的一种做法就是在桶装仓库门洞处修筑慢坡，该慢坡高度一般不小于____mm。,50,100,150,300
266,泡沫喷淋管道支架、吊架与泡沫喷头之间的距离不得小于____。,0.1m,0.2m,0.3m,0.4m
267,某炼钢厂连铸车间设有火灾自动报警系统，待导线敷设完成后，应用500V绝缘电阻表测量每个回路导线对地的绝缘电阻，且绝缘电阻值不应小于____MΩ。,5,10,15,20
268,步行街两侧商业建筑利用有顶棚步行街安全疏散时，步行街两侧建筑相对面的最近距离均不应小于《建筑设计防火规范》对相应高度建筑的防火间距要求且不应小于____m。,10,9,8,6
269,火灾风险评估根据建筑所处的不同状态分为预先评估和现状评估，根据指标处理方式可分为定性评估、半定量评估和定量评估。某中介机构采用数值模拟软件FDS对某市一歌剧院建模，评估了该歌剧院的火灾风险，本次评估属于____。,现状评估、半定量评估,现状评估、定量评估,预先评估、半定量评估,预先评估、定量评估
270,下列关于重大火灾隐患的判定要素总平面布置的说法，不正确的是____。,未按规定设置消防车道或消防车道被堵塞、占用,建筑之间的既有防火间距被占用,丙类厂房或丙类仓库与集体宿舍混合设置在同一建筑内,集体宿舍与其他建筑合建时，所在楼层位置不符合规定
271,重要的砖木结构和木结构的古建筑内，宜设置____系统。,湿式自动喷水灭火,预作用自动喷水灭火,水喷雾灭火,超细水雾灭火
272,钢制油罐、液化石油气储罐、液化天然气储罐和压缩天然气储气瓶组必须进行防雷接地，接地点不应少于____处。,1,2,3,4
273,对某氢气站的供配电系统进行防火检查，下列检查结果中不符合现行国家标准要求的是____。,绝缘导线的允许载流量是熔断器额定电流的1.3倍,导线选用了截面积为3.0mm^2的铜芯绝缘导线,电气线路采用电缆桥架架空敷设,敷设电气线路的沟道在穿过不同区域之间墙或楼板处的孔洞时，采用不燃材料严密堵塞
274,____系统适用于局部防火分隔处，可封堵防火分区处的孔洞，阻挡火灾和烟气的蔓延。,湿式,雨淋,干式,水幕
275,Ⅰ级易燃气体的爆炸下限为____。,＜5%,＜10%,≤5%,≤10%
276,在进行城市消防远程监控系统主要性能指标的测试时，从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间应不大于____。,5s,10s,15s,20s
277,下列不属于装修材料按实际应用分类的是____。,顶棚装修材料,装饰件,隔断,装饰织物
278,净空高度6m、中危险级Ⅱ级的民用建筑自动喷水灭火系统的作用面积为____m^2。,260,200,180,160
279,下列关于商店的防火设计中，错误的是____。,某经营润滑油的商店设置在高层民用建筑的首层,某商店营业厅设置在三级耐火等级的地上二层,某商店营业厅设置在地下三层,某采用三级耐火等级的商店建筑，建筑层数为2层
280,下列燃烧现象中，不属于固体燃烧形式的是____。,预混燃烧,表面燃烧,分解燃烧,动力燃烧
281,建筑内配置公称直径为65mm有内衬里的消防水带，长度不宜超过____m。,25,28,30,35
